[
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4836ceeb-ccb7-4cd1-81f5-07cb70454615","content":"Какого типа окрасочных камер с применением ЛВЖ и ГЖ необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1ca8b0e8-9e4a-400b-9cd9-05a04c596d2c","title":"только покрасочные камеры с активным водяным полом","resources_path":[]},{"id":"3c9c3e2f-bfa2-4fa5-98a8-6171ca3539df","title":"независимо от типа","resources_path":[]},{"id":"54e14fde-34e3-47d7-95f5-60e81601d4da","title":"только покрасочные камеры с фронтальной завесой","resources_path":[]},{"id":"08900f97-a5fd-4417-b174-4544df7e706c","title":"только покрасочные камеры с боковыми стенами","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":1,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3c9c3e2f-bfa2-4fa5-98a8-6171ca3539df","questions_passed":0,"valid_answers":"3c9c3e2f-bfa2-4fa5-98a8-6171ca3539df"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7935e49f-3868-4da4-ae5a-2796c45ac77a","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7c8cbfd8-c799-48f8-80d3-54829b4d8593","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"0d0a5d34-07e9-492e-aa0e-b8db591840eb","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"9fbda19a-7478-4a71-8202-d5fa4cd55b7d","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"9066a4e4-1f03-4cc2-b821-ae7a882e2554","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":2,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7c8cbfd8-c799-48f8-80d3-54829b4d8593","questions_passed":1,"valid_answers":"7c8cbfd8-c799-48f8-80d3-54829b4d8593"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1baa6f9f-88d6-486a-89e5-a5cacf22be62","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"91e161fa-b6fd-452a-a309-b4f4caa556a0","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"2c6d8f8a-77f2-49b9-83cd-58feee71b23f","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"6c50dabf-734a-4cf5-91ed-4b452569967a","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"60c95fb5-44d9-4c03-8000-acfed87f5264","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":3,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2c6d8f8a-77f2-49b9-83cd-58feee71b23f","questions_passed":2,"valid_answers":"2c6d8f8a-77f2-49b9-83cd-58feee71b23f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d8840dcc-c48c-41ae-832c-dc0abb000e5b","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 700 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0dbe7e62-c832-4096-a5db-44b298cf38f5","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"43b6bcae-06aa-472d-af1f-b9ce77287167","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 500 м2","resources_path":[]},{"id":"47926ed0-01fb-43fa-9345-f972cb96fc55","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"c347e3e9-49b4-4dce-946b-7247b642020b","title":"да","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":4,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c347e3e9-49b4-4dce-946b-7247b642020b","questions_passed":3,"valid_answers":"c347e3e9-49b4-4dce-946b-7247b642020b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"37270e65-6299-41a7-8899-f7864080eabe","content":"Откуда допускается предусматривать дистанционное включение насосов ВПВ:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2d749559-f26a-47a0-99c2-b1ee8f7f1a1a","title":"из диспетчерского пункта либо пожарного поста","resources_path":[]},{"id":"fe705ad9-8222-467f-b5ea-f46c732c3c41","title":"от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ","resources_path":[]},{"id":"93aadcdf-3017-466c-915a-f784749acb5c","title":"от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии от пожарных шкафов не более чем на 15 м","resources_path":[]},{"id":"fb420861-c997-4be7-8713-e7c1403bef2e","title":"только из помещения пожарного поста","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":5,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fe705ad9-8222-467f-b5ea-f46c732c3c41","questions_passed":4,"valid_answers":"2d749559-f26a-47a0-99c2-b1ee8f7f1a1a,fe705ad9-8222-467f-b5ea-f46c732c3c41"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8c148ff2-ad76-4341-9deb-7467ee678fb5","content":"Какого типа сушильных камер (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C) необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"60038be3-1731-44b4-afda-5a5acc188b08","title":"только жидкостные камеры","resources_path":[]},{"id":"62da9a4b-e7f7-491e-9503-8cec12ad612a","title":"независимо от типа","resources_path":[]},{"id":"af874970-b14e-47e8-a1a0-65365d6a3e57","title":"только радиационные камеры","resources_path":[]},{"id":"d492a201-c7f5-4139-b467-af8b1a63a232","title":"только кондуктивные камеры","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":6,"questions_statuses":[],"valid_answer":"62da9a4b-e7f7-491e-9503-8cec12ad612a","questions_passed":5,"valid_answers":"62da9a4b-e7f7-491e-9503-8cec12ad612a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8d6e12c0-08f3-4835-b92e-dff264d30fb1","content":"Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"daee0141-16cd-4e29-a170-7f4bfdf709f3","title":"в местах поворотов коридоров","resources_path":[]},{"id":"d39fef5c-78cc-4c08-80e3-74d3078370ee","title":"в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже","resources_path":[]},{"id":"561dd5a7-43cb-474c-a027-7fb031308361","title":"в незадымляемых лестничных клетках ","resources_path":[]},{"id":"ac8c8ceb-0208-4f68-87f0-2809e18c9de1","title":"в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":7,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ac8c8ceb-0208-4f68-87f0-2809e18c9de1","questions_passed":6,"valid_answers":"daee0141-16cd-4e29-a170-7f4bfdf709f3,d39fef5c-78cc-4c08-80e3-74d3078370ee,561dd5a7-43cb-474c-a027-7fb031308361,ac8c8ceb-0208-4f68-87f0-2809e18c9de1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3f60b148-6b62-4a04-9efc-d1def27988cc","content":"Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, составляет:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b26fe5e2-ef5c-49c6-bcde-26fe76f0f39d","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"6c8fa41a-298e-4e6b-befb-af6764172634","title":"0,35 м","resources_path":[]},{"id":"3fcdab40-e7da-4a92-a111-07d00db498b4","title":"0,30 м","resources_path":[]},{"id":"6c4ce494-2ffc-48bc-95f8-dd5bd283125d","title":"0,40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":8,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3fcdab40-e7da-4a92-a111-07d00db498b4","questions_passed":7,"valid_answers":"3fcdab40-e7da-4a92-a111-07d00db498b4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4027d379-6fa1-4aa8-a908-6ef6c1e88214","content":"Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, составляет: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"61fdc946-3e31-47f6-a319-09c70754141c","title":"0,08 м","resources_path":[]},{"id":"32bc08e9-176a-45c3-ad81-4bdd76050827","title":"0,05 м","resources_path":[]},{"id":"90061a3b-c01f-49fe-8bdf-e737c0f775e4","title":"0,18 м","resources_path":[]},{"id":"f8349289-3aaa-4b96-bb72-f8aa2fd149f1","title":"0,10 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":9,"questions_statuses":[],"valid_answer":"61fdc946-3e31-47f6-a319-09c70754141c","questions_passed":8,"valid_answers":"61fdc946-3e31-47f6-a319-09c70754141c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"081bd98a-6ea7-4b2f-9580-b4beaf96d2f0","content":"Какой должен быть предусмотрен резерв пенообразователя в АУП: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6768c6f7-1ae9-4a67-9dcf-8f78367361d3","title":"150%","resources_path":[]},{"id":"5d269687-006c-43be-b788-6a51aba462ed","title":"200%","resources_path":[]},{"id":"0b704ba0-f368-446b-a009-4514e041a4c3","title":"100%","resources_path":[]},{"id":"95789a45-8262-4a94-8fb9-28fd4be26d99","title":"50%","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":10,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0b704ba0-f368-446b-a009-4514e041a4c3","questions_passed":9,"valid_answers":"0b704ba0-f368-446b-a009-4514e041a4c3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b9b9472a-bad6-4a2b-a2fd-ff7a3d6f9024","content":"Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов, на:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"754557b4-3fb4-440b-bfa1-3b82bf544458","title":"0,15 м","resources_path":[]},{"id":"faef0228-956b-4d31-9b20-393e9b761f26","title":"0,30 м","resources_path":[]},{"id":"628e9ecf-509b-4efd-b83f-9671e618683f","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"c763cfeb-a5b5-43e1-8e48-83a66f5a4b51","title":"0,10 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":11,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c763cfeb-a5b5-43e1-8e48-83a66f5a4b51","questions_passed":10,"valid_answers":"c763cfeb-a5b5-43e1-8e48-83a66f5a4b51"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9445e507-7ca5-4790-8cf0-117c3163f4d8","content":"Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, составляет:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a153aca2-c8eb-4885-bba9-2e73eec7ea94","title":"0,09 м","resources_path":[]},{"id":"8a0e3e52-6481-492f-b4dd-c80331e2f758","title":"0,08 м","resources_path":[]},{"id":"80e836af-7752-4ecc-ab82-6060ae4e40d1","title":"0,07 м","resources_path":[]},{"id":"5aca6a5b-68fb-43f3-9ce0-9175a4682d88","title":"0,05 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":12,"questions_statuses":[],"valid_answer":"80e836af-7752-4ecc-ab82-6060ae4e40d1","questions_passed":11,"valid_answers":"80e836af-7752-4ecc-ab82-6060ae4e40d1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"744d9a54-835f-48d6-aadc-73188e4820f3","content":"Заполнение пожарного резервуара водой должно быть не более ____ от его вместимости","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ec25411f-e00d-437d-a643-cf25bd8cd849","title":"90 %","resources_path":[]},{"id":"109b24cb-f098-493b-b659-66ca5588c606","title":"80 %","resources_path":[]},{"id":"2d358a0a-e1f2-4414-9630-e3648ed77c18","title":"95 %","resources_path":[]},{"id":"71b2a277-58a5-4bc8-8265-136105130ffe","title":"85 %","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":13,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2d358a0a-e1f2-4414-9630-e3648ed77c18","questions_passed":12,"valid_answers":"2d358a0a-e1f2-4414-9630-e3648ed77c18"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e03989c4-c679-4379-9c9b-64c199c7d2eb","content":"Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно составлять (по горизонтали) не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"63a1d48a-5256-4d1f-973d-662e29f190ff","title":"1,20 м","resources_path":[]},{"id":"678aaee0-a6e7-4f10-b548-333f67bdc9ab","title":"1,50 м","resources_path":[]},{"id":"af3fd23c-2ee4-4a74-b95a-365f7882811a","title":"1,60 м","resources_path":[]},{"id":"c01a5ba9-f7a3-4de7-b334-daa4514336a3","title":"1,40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":14,"questions_statuses":[],"valid_answer":"678aaee0-a6e7-4f10-b548-333f67bdc9ab","questions_passed":13,"valid_answers":"678aaee0-a6e7-4f10-b548-333f67bdc9ab"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7a3be40e-1f3e-4891-9f87-62170548e3d5","content":"Основной нормативный документ, регламентирующий нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"bccfef48-26de-4ee1-9bf6-4aa2a41e0a5d","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"82202753-28dc-4d71-86e4-f40aa78da5b4","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"8d9b4bc9-f854-4e4c-b564-dbe8e6096824","title":"СП 486.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"dfd7a82f-e819-47ca-a063-b9c7add218de","title":"СП 5.13130.2009","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":15,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bccfef48-26de-4ee1-9bf6-4aa2a41e0a5d","questions_passed":14,"valid_answers":"bccfef48-26de-4ee1-9bf6-4aa2a41e0a5d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c408417f-5fe3-4d01-bff1-fc0a1e6d90d9","content":"Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (без учета наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7a2b5b2b-aded-493a-8822-5bd7409a8540","title":"800 шт","resources_path":[]},{"id":"fbc96127-bf4e-4ba2-beb3-50022c44185f","title":"1200 шт","resources_path":[]},{"id":"f591c177-72f3-46c1-88a6-d67cf498d931","title":"500 шт","resources_path":[]},{"id":"7b43ad5f-c2f1-40b0-9e38-84652ea83781","title":"1300 шт","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":16,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7a2b5b2b-aded-493a-8822-5bd7409a8540","questions_passed":15,"valid_answers":"7a2b5b2b-aded-493a-8822-5bd7409a8540"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"88898413-4d71-447d-bc26-822db19da54a","content":"Опознавательную окраску и цифровое обозначение металлических трубопроводов регламентирует/ют:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5f49a3c6-a2ba-41fc-9e6c-cf95cf406cfa","title":"ГОСТ 12.4.026-2015 ","resources_path":[]},{"id":"8ea7da51-79e1-4028-8368-f0c37e1e66cd","title":"ГОСТ 14202-69","resources_path":[]},{"id":"a61e728d-5863-4f53-a5b1-a1a95eb49af5","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"50aa06ec-312e-4cbd-9590-b6e0d55640c2","title":"ГОСТ 12.3.046-91","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":17,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8ea7da51-79e1-4028-8368-f0c37e1e66cd","questions_passed":16,"valid_answers":"5f49a3c6-a2ba-41fc-9e6c-cf95cf406cfa,8ea7da51-79e1-4028-8368-f0c37e1e66cd"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1393f2d9-5351-4be1-aa44-253d4011f465","content":"Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (с учетом наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"69b63656-74f0-4b18-b2be-a40ced5c6984","title":"500 шт","resources_path":[]},{"id":"7da7c2b0-f671-431d-a1b2-274a4020ed3b","title":"1500 шт","resources_path":[]},{"id":"71536c13-ebd0-4be4-828b-d12ffcf74a29","title":"800 шт","resources_path":[]},{"id":"f432414c-f4d5-4b71-aaab-9d289a598fbe","title":"1200 шт","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":18,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f432414c-f4d5-4b71-aaab-9d289a598fbe","questions_passed":17,"valid_answers":"f432414c-f4d5-4b71-aaab-9d289a598fbe"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"50906b2b-acc1-4057-a732-4b77f0ee8947","content":"Время с момента срабатывания диктующего спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи огнетушащих веществ из него не должно превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4746488c-315e-4e99-a6f3-04150177fa3e","title":"60 с","resources_path":[]},{"id":"e10f330c-8ea8-41d5-a7f1-49e3f5ba9ef3","title":"240 с","resources_path":[]},{"id":"967d0660-2929-4cd8-9e83-7188075a7e61","title":"180 с","resources_path":[]},{"id":"251d4fd7-4639-4cb2-a1bb-a07b26bdea0a","title":"120 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":19,"questions_statuses":[],"valid_answer":"967d0660-2929-4cd8-9e83-7188075a7e61","questions_passed":18,"valid_answers":"967d0660-2929-4cd8-9e83-7188075a7e61"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c9479126-c783-43ce-80e4-0cb20a3546fb","content":"Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, составляет:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"234dc479-3046-4eb5-b07c-8746bfbc3437","title":"0,15 м","resources_path":[]},{"id":"2079e679-99dc-434d-b976-f8ba5dde010a","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"092a772c-8c61-4fa2-88fc-b130006cf933","title":"0,10 м","resources_path":[]},{"id":"d951e39f-53b8-4bd5-8289-d88523c716f7","title":"0,05 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":20,"questions_statuses":[],"valid_answer":"234dc479-3046-4eb5-b07c-8746bfbc3437","questions_passed":19,"valid_answers":"234dc479-3046-4eb5-b07c-8746bfbc3437"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e9335aea-9c42-4815-86f1-3acfb53d1c06","content":"Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции автоматической установки пожаротушения воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d750cf93-a0f9-4d28-bd2d-92eb6f61b1c0","title":"60 мин","resources_path":[]},{"id":"3d276eb2-730b-4cf1-a636-f59bfa6b0bcd","title":"30 мин","resources_path":[]},{"id":"70264a44-7372-444a-918e-2ab11a15cd75","title":"120 мин","resources_path":[]},{"id":"d541f56d-d2c1-42f0-b4c6-9d3f3f78dc91","title":"90 мин","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":21,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d750cf93-a0f9-4d28-bd2d-92eb6f61b1c0","questions_passed":20,"valid_answers":"d750cf93-a0f9-4d28-bd2d-92eb6f61b1c0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c81c7d95-16a7-460b-abde-8331cd1fff07","content":"Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"19e2e96a-7db7-4c27-b83a-8f4a19985c91","title":"10 мм","resources_path":[]},{"id":"0a5ec4f9-6eed-4efb-bae1-1632928028ba","title":"15 мм","resources_path":[]},{"id":"304417c0-cc92-49f5-84a2-6a700119d99f","title":"20 мм","resources_path":[]},{"id":"f0084fb1-39af-4c3e-9f50-1d5c1e9cd67c","title":"30 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":22,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0a5ec4f9-6eed-4efb-bae1-1632928028ba","questions_passed":21,"valid_answers":"0a5ec4f9-6eed-4efb-bae1-1632928028ba"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"bf4f4344-4f75-40ab-87b0-30ffedd28796","content":"Цвет неметаллических трубопроводов должен быть:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e1203ce3-bd53-4ac4-8a93-01a0a6639eba","title":"сигнально зеленым","resources_path":[]},{"id":"9009018e-839c-42a7-8fe8-21008ced9c3f","title":"красным","resources_path":[]},{"id":"aa0c48bb-c695-4b6a-85ec-9c3acee08d43","title":"синим","resources_path":[]},{"id":"50a16a17-cae3-47a6-b63d-2cb6e786bbf8","title":"серым","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":23,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e1203ce3-bd53-4ac4-8a93-01a0a6639eba","questions_passed":22,"valid_answers":"e1203ce3-bd53-4ac4-8a93-01a0a6639eba"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ce1b2506-2fdd-4087-9ef1-a438ad41d096","content":"Включение дренчерных водяных автоматических установок пожаротушения (водяных завес) должно обеспечиваться:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5d0d0451-32cc-422c-825b-514407bc23ea","title":"автоматически","resources_path":[]},{"id":"3c0f6361-e0bc-4a7e-b15d-4a5dc2ccaac0","title":"вручную","resources_path":[]},{"id":"bf11a9f0-4220-48ef-b5c6-79adb7df70a4","title":"автоматически и вручную (дистанционно и по месту)","resources_path":[]},{"id":"43172915-3a45-4690-a691-5478ee6b613f","title":"автоматически и вручную (дистанционно или по месту)","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":24,"questions_statuses":[],"valid_answer":"43172915-3a45-4690-a691-5478ee6b613f","questions_passed":23,"valid_answers":"43172915-3a45-4690-a691-5478ee6b613f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"53b0e594-5a3f-4991-a6ad-c2d87b749498","content":"При ширине защищаемых технологических дверных и иных проемов 5 м включительно и более распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7154d92d-6d39-438a-8c0a-35385f8d5245","title":"0,5 л/(с*м)","resources_path":[]},{"id":"9dfb8ad4-fabf-4884-91f2-04561181f663","title":"0,05 л/(с*м)","resources_path":[]},{"id":"b84f74a5-304e-4e83-8a26-37d3d640fce1","title":"0,1 л/(с*м)","resources_path":[]},{"id":"99666f1e-a4a9-4781-bb39-67e26c2fe781","title":"0,8 л/(с*м)","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":25,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7154d92d-6d39-438a-8c0a-35385f8d5245","questions_passed":24,"valid_answers":"7154d92d-6d39-438a-8c0a-35385f8d5245"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"53ca1266-71b9-4407-b251-1a40053de873","content":"Технические средства включения дренчерных автоматических установок пожаротушения и дренчерных водяных завес (устройства дистанционного пуска или ручные гидравлические запорные устройства) должны располагаться:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5b21864a-4596-4b96-852b-12c2d916ec2d","title":"непосредственно у распределительного трубопровода","resources_path":[]},{"id":"733bacb8-5b1b-4089-bd3d-955435200ba4","title":"непосредственно у защищаемых проемов с внешней стороны и (или) на ближайшем участке пути эвакуации","resources_path":[]},{"id":"286e6129-29e9-472d-acbd-8771a2e44d6d","title":"на расстоянии не более чем 10 м от защищаемых проемов","resources_path":[]},{"id":"e006c2ac-16a1-4f70-9ab9-ba3cb8827fcb","title":"на расстоянии не более чем 15 м от защищаемых проемов","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":26,"questions_statuses":[],"valid_answer":"733bacb8-5b1b-4089-bd3d-955435200ba4","questions_passed":25,"valid_answers":"733bacb8-5b1b-4089-bd3d-955435200ba4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c8532146-03fa-4d77-9126-8d93296d4e85","content":"Допускается ли проектировать тупиковыми внутренние и наружные подводящие трубопроводы для трех и менее узлов управления:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"05702b4e-1b52-4d7e-9948-8cdce6adac00","title":"Да","resources_path":[]},{"id":"6a52f562-5dd9-4cda-80ab-03b31beae982","title":"Нет","resources_path":[]},{"id":"5a634017-3c63-40e3-ad8f-7a9c3f72ce8b","title":"Да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 200 м","resources_path":[]},{"id":"025ee264-aabf-42de-ae66-ea062187a77e","title":"Да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 100 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":27,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5a634017-3c63-40e3-ad8f-7a9c3f72ce8b","questions_passed":26,"valid_answers":"5a634017-3c63-40e3-ad8f-7a9c3f72ce8b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4469fcb0-04d4-404e-8df7-eba5618637c6","content":"Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c038e2a1-b6f2-4d92-a923-a2a835dae6b9","title":"50 мм","resources_path":[]},{"id":"2f9da740-ae1a-4c48-88be-475b3f334dd1","title":"20 мм","resources_path":[]},{"id":"b0dda204-1eb0-484a-9443-75e2691e3f47","title":"100 мм","resources_path":[]},{"id":"8e92cc61-588b-4925-95e6-85982487b474","title":"10 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":28,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c038e2a1-b6f2-4d92-a923-a2a835dae6b9","questions_passed":27,"valid_answers":"c038e2a1-b6f2-4d92-a923-a2a835dae6b9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ca2ab985-acca-4dfa-aae3-6e32243cd007","content":"По конструкции генераторов пены АУП подразделяются на автоматические установки пожаротушения:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"be1783cb-18fe-4932-9b13-356f79c8f26b","title":"с генераторами, работающими с принудительной подачей вещества","resources_path":[]},{"id":"02f466cf-5a6b-4322-b07e-3e6f6f0734dc","title":"с генераторами эжекционного типа","resources_path":[]},{"id":"67e6ab1b-4b3d-49b5-aadd-ee95caac9069","title":"с генераторами инжекционного типа","resources_path":[]},{"id":"5b0e1b9f-75c1-4c4b-bd23-621078854a8b","title":"с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":29,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5b0e1b9f-75c1-4c4b-bd23-621078854a8b","questions_passed":28,"valid_answers":"02f466cf-5a6b-4322-b07e-3e6f6f0734dc,5b0e1b9f-75c1-4c4b-bd23-621078854a8b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b5b1bdf3-708f-48ae-88fa-1a20dd8ec31c","content":"Если трубопроводы защищены теплоизоляцией или недоступны для осмотра, то они должны подвергаться только защитной окраске, которая может быть выполнена:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ed6e2832-bd93-4882-9a11-9f18fc52068d","title":"красным","resources_path":[]},{"id":"9682565e-390f-4aaf-889d-0b04665a90d6","title":"синим","resources_path":[]},{"id":"86fcf0f7-d90c-441c-93d8-c28cd5bf54a1","title":"сигнально зеленым","resources_path":[]},{"id":"77c74911-37f4-46f6-87cd-931e97e688a6","title":"любым цветом","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":30,"questions_statuses":[],"valid_answer":"77c74911-37f4-46f6-87cd-931e97e688a6","questions_passed":29,"valid_answers":"77c74911-37f4-46f6-87cd-931e97e688a6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"24965902-3d4d-4352-909b-64265b7e6df0","content":"Принудительный пуск спринклерного оросителя может осуществляться по совокупности сигналов от:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3f52011e-5385-4f35-9f8b-44a8d3e003d9","title":"сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости","resources_path":[]},{"id":"b4342707-ceb8-43d1-8d21-bd0a8e3780b5","title":"сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"19f9fae4-9f05-427a-8535-facd359c74c4","title":"двух автоматических сателлитных пожарных извещателей","resources_path":[]},{"id":"cee1f28b-ad89-47d1-a41d-4c3212989768","title":"по команде оператора с пульта управления","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":31,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cee1f28b-ad89-47d1-a41d-4c3212989768","questions_passed":30,"valid_answers":"3f52011e-5385-4f35-9f8b-44a8d3e003d9,b4342707-ceb8-43d1-8d21-bd0a8e3780b5,19f9fae4-9f05-427a-8535-facd359c74c4,cee1f28b-ad89-47d1-a41d-4c3212989768"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d337aefd-9d1f-4e8a-91cb-79c22c102ea6","content":"Трубопроводная сеть должна проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a7bbbbf4-16e5-424a-9535-a2a31b2b59dc","title":"заданные параметры по расходу и давлению","resources_path":[]},{"id":"e64e46ed-bcb3-46a7-8443-52d808a70bff","title":"выполнение необходимых видов работ по контролю и испытанию трубопроводов","resources_path":[]},{"id":"f56f27f6-e256-490c-8b0a-8abcd3b8c568","title":"осмотр, промывку и продувку трубопроводов","resources_path":[]},{"id":"88822309-c823-4c05-9c0b-8311bc98de2e","title":"защиту трубопроводов от статического электричества и токов растекания","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":32,"questions_statuses":[],"valid_answer":"88822309-c823-4c05-9c0b-8311bc98de2e","questions_passed":31,"valid_answers":"a7bbbbf4-16e5-424a-9535-a2a31b2b59dc,e64e46ed-bcb3-46a7-8443-52d808a70bff,f56f27f6-e256-490c-8b0a-8abcd3b8c568,88822309-c823-4c05-9c0b-8311bc98de2e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"32f08d2d-d636-40d4-815b-0a1828b09583","content":"Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"74b237cc-f743-44a0-9ed0-1a2a44df5e68","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"82d340ad-e3e3-47b6-8327-0491617bf6c4","title":"противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30","resources_path":[]},{"id":"df0d452f-85fa-4a1e-ac68-73533855d28a","title":"противопожарными перегородками 2-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30","resources_path":[]},{"id":"1f150687-c6d0-4e6c-9a36-075a9760a9fd","title":"перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":33,"questions_statuses":[],"valid_answer":"82d340ad-e3e3-47b6-8327-0491617bf6c4","questions_passed":32,"valid_answers":"82d340ad-e3e3-47b6-8327-0491617bf6c4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b493dae1-e5dc-42d6-92db-ed0f590a7142","content":"Запорные устройства, в автоматических установках пожаротушения-спринклерных, должны быть предусмотрены:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4c6372f1-7504-44eb-ad3c-4423be516bc0","title":"перед сигнальным клапаном","resources_path":[]},{"id":"57558c75-4308-45e0-85c9-beaabd718fff","title":"перед и за сигнальным клапаном","resources_path":[]},{"id":"8b2aba04-546c-4f5f-b7f1-0257bf0d1160","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"4d851b11-80b0-4991-a32e-470bc0a2be11","title":"за сигнальным клапаном","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":34,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4c6372f1-7504-44eb-ad3c-4423be516bc0","questions_passed":33,"valid_answers":"4c6372f1-7504-44eb-ad3c-4423be516bc0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"cb2e2c4c-bbc9-4e94-b6a7-6868a9c5dcaf","content":"Технические средства автоматических установок пожаротушения (кроме оросителей, измерительных приборов и трубопроводов) должны быть окрашены в:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e5c567eb-6b0e-4db4-9c1c-7b729634f731","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"406781db-9192-4e6c-973e-74975d91dca2","title":"синий цвет","resources_path":[]},{"id":"51e72c5d-207b-4749-8088-258adcf2cca3","title":"зеленый цвет","resources_path":[]},{"id":"b3d22ae0-1533-4ebe-b7fb-2cc4799053ce","title":"красный цвет","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":35,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b3d22ae0-1533-4ebe-b7fb-2cc4799053ce","questions_passed":34,"valid_answers":"b3d22ae0-1533-4ebe-b7fb-2cc4799053ce"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3d651cb6-d773-4298-a28f-84344a21ad2c","content":"Какой резерв пенообразователя для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать кроме расчетного количества?","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1a9e4f79-7196-4dcf-8290-1d5561086d6e","title":"100 %","resources_path":[]},{"id":"2498b942-6893-4947-a9dd-d91e40a986c9","title":"50 %","resources_path":[]},{"id":"6b67b6eb-4c38-4496-9aae-e2fb1a49d678","title":"80 %","resources_path":[]},{"id":"fd9d23ad-1622-4715-ae95-d218eb368647","title":"90 %","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":36,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1a9e4f79-7196-4dcf-8290-1d5561086d6e","questions_passed":35,"valid_answers":"1a9e4f79-7196-4dcf-8290-1d5561086d6e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"771e86ae-ed54-47dc-ae4a-3bf69f06edda","content":"Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке АУП:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"113febfc-9386-4d04-af7f-1c9007802068","title":"не менее одного","resources_path":[]},{"id":"418dab69-8309-4ccb-81b1-26c8362f3145","title":"не менее двух","resources_path":[]},{"id":"7860be9d-6f79-413d-b75f-f1baaa1aa76e","title":"не менее количества основных пожарных насосных агрегатов","resources_path":[]},{"id":"fe847076-c089-45ec-b8ef-44b615f91eeb","title":"не более количества основных пожарных насосных агрегатов","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":37,"questions_statuses":[],"valid_answer":"113febfc-9386-4d04-af7f-1c9007802068","questions_passed":36,"valid_answers":"113febfc-9386-4d04-af7f-1c9007802068"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9330f984-c932-4382-9a27-6378d40a18fa","content":"Насосные станции допускается размещать:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"da80fc2b-a6ba-4b30-b015-f0df7ecc9c57","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"8026d7f1-e3e5-4da6-9bec-1dbf1df27e32","title":"в отдельно стоящих зданиях или пристройках","resources_path":[]},{"id":"e703351c-2d77-43cb-a241-a05180e205d2","title":"в защищаемых зданиях на первом, цокольном или на первом подземном этаже","resources_path":[]},{"id":"1003a869-0f94-482b-abb5-c999ef48ac0d","title":"в защищаемых зданиях на первом этаже","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":38,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1003a869-0f94-482b-abb5-c999ef48ac0d","questions_passed":37,"valid_answers":"8026d7f1-e3e5-4da6-9bec-1dbf1df27e32,e703351c-2d77-43cb-a241-a05180e205d2,1003a869-0f94-482b-abb5-c999ef48ac0d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"915d2c6f-87c3-4d6d-a603-9c94addc6461","content":"Насосная станция должна иметь не менее ____ выведенного/выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN ____ для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"678e4fa6-07f3-430a-82a7-36045f863183","title":"двух; 80","resources_path":[]},{"id":"f11cc50c-b1ac-40dd-ac23-f148cd96432e","title":"одного; 50","resources_path":[]},{"id":"589e9aa3-a5a8-4cf1-81a2-f132d9ec7444","title":"двух; 50","resources_path":[]},{"id":"03fbd63d-2d6b-4b9a-9a9d-da69180a54cb","title":"одного; 80","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":39,"questions_statuses":[],"valid_answer":"678e4fa6-07f3-430a-82a7-36045f863183","questions_passed":38,"valid_answers":"678e4fa6-07f3-430a-82a7-36045f863183"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4b71160a-782a-48ae-88e0-d51a88a33323","content":"По воздействию на защищаемые объекты автоматические установки пожаротушения пеной высокой кратности подразделяются на автоматические установки пожаротушения:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e1cfb033-7ff4-44c8-a207-26da5fbdfdab","title":"объемного пожаротушения","resources_path":[]},{"id":"ea18a872-27c6-4804-add6-51f501c6bef9","title":"локального-объемного пожаротушения","resources_path":[]},{"id":"9e7ed2eb-9bbb-48cd-92bb-711a08ff3d2a","title":"местного пожаротушения","resources_path":[]},{"id":"42551664-8567-4883-b644-d6e57632ac4c","title":"локального пожаротушения","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":40,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ea18a872-27c6-4804-add6-51f501c6bef9","questions_passed":39,"valid_answers":"e1cfb033-7ff4-44c8-a207-26da5fbdfdab,ea18a872-27c6-4804-add6-51f501c6bef9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b8c2e244-3fa2-41c9-9ff8-fb408121b6bf","content":"ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте ______ м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.)","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7ffdcabb-41d9-4b67-bc34-48a2d93c1642","title":"1,5 ± 0,1","resources_path":[]},{"id":"c57f8951-0054-480c-9153-9dbe2436d94a","title":"1,3 ± 0,1","resources_path":[]},{"id":"dbb62230-123e-4799-b16f-5c393a0b76fb","title":"1,6 ± 0,1","resources_path":[]},{"id":"e3ef03fc-5d7c-4fca-aa43-4531eb01728a","title":"1,4 ± 0,1","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":41,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7ffdcabb-41d9-4b67-bc34-48a2d93c1642","questions_passed":40,"valid_answers":"7ffdcabb-41d9-4b67-bc34-48a2d93c1642"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"207e250a-d504-4fcb-85d6-ee9a4939b269","content":"Какой нормативный документ регламентирует перечень зданий, сооружений и помещений обязательных к оборудованию автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5c5d8956-0189-4288-88c3-b4f8e92182eb","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"fec1f38d-283a-48f4-ab0b-08cda24f135b","title":"СП 486.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"8da01b91-6aaf-457b-95a7-047cce6d55b4","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"d7db2c58-b120-40b9-8a4b-e58105d2e992","title":"СП 5.13130.2009","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":42,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fec1f38d-283a-48f4-ab0b-08cda24f135b","questions_passed":41,"valid_answers":"fec1f38d-283a-48f4-ab0b-08cda24f135b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"efd6a8c8-ffda-4180-ad50-13836b9fd392","content":"Какое из перечисленных веществ не допускается применять для газовых установок автоматического пожаротушения: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7bfbb032-ecac-4393-be03-4406486e74b8","title":"Азот","resources_path":[]},{"id":"8b1390e0-d5a3-4b48-b2e7-71435ac594db","title":"Двуокись углерода","resources_path":[]},{"id":"acc2d4ac-a688-4f61-8798-2f22a4b4c26b","title":"Хладон 23","resources_path":[]},{"id":"867edc56-f2c1-488a-851c-73e7249e4dc7","title":"Водород","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":43,"questions_statuses":[],"valid_answer":"867edc56-f2c1-488a-851c-73e7249e4dc7","questions_passed":42,"valid_answers":"867edc56-f2c1-488a-851c-73e7249e4dc7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4f1760d0-543e-4482-b54b-eb682fecb6d8","content":"Высота помещения станции пожаротушения для установок, в которых применяются модули или батареи должна быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7aad6caf-1d16-4734-9907-582e9485406c","title":"2,5 м","resources_path":[]},{"id":"674dfe88-a55c-4d77-ad55-6a2c26e7459a","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"375c21a0-d265-4e05-856e-1806e149c2b1","title":"высоты резервуара","resources_path":[]},{"id":"b6f80384-db2e-4f81-acc7-57f0b0154790","title":"3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":44,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7aad6caf-1d16-4734-9907-582e9485406c","questions_passed":43,"valid_answers":"7aad6caf-1d16-4734-9907-582e9485406c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0d47198f-32c2-427d-a77b-84bd29137e16","content":"Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара составляет: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9a65ea2f-dfb4-45bd-9e5d-ba37f5fb28a2","title":"2,5 м","resources_path":[]},{"id":"addddc46-37d5-4f28-a4b1-cfea9dab6ba8","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"0a653051-8025-48d9-b523-a0397025863d","title":"определяется высотой резервуара с учетом обеспечения удобства обслуживания и ремонта","resources_path":[]},{"id":"dafbb78b-483f-44f0-9b86-14a37608c55c","title":"3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":45,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0a653051-8025-48d9-b523-a0397025863d","questions_passed":44,"valid_answers":"0a653051-8025-48d9-b523-a0397025863d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3f4aba44-c7a7-445e-b320-57c03a1a7924","content":"Автоматические установки порошкового и газопорошкового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"24f9481b-26a2-4aba-8410-e4dc680f1fb1","title":"только А","resources_path":[]},{"id":"56305551-f756-45d6-8b25-547a9225055c","title":"А, В и С","resources_path":[]},{"id":"18597d9f-f3a0-427d-9b9d-d4327b619e76","title":"А, В и Е","resources_path":[]},{"id":"90f7e6ac-09da-4b4d-bf16-cec94a3c2cc6","title":"А, В, Е и D","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":46,"questions_statuses":[],"valid_answer":"18597d9f-f3a0-427d-9b9d-d4327b619e76","questions_passed":45,"valid_answers":"18597d9f-f3a0-427d-9b9d-d4327b619e76"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"294d5014-6188-4bd6-ac07-0f910d451bed","content":"За расчетную зону локального порошкового и газопорошкового пожаротушения принимается увеличенная на ___ % защищаемая площадь или увеличенный на ___% защищаемый объем:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8be37aca-83b5-455b-8461-98b0a4a95701","title":"10; 15","resources_path":[]},{"id":"a755f9b0-a0cb-48f3-90f4-950cf7bad2bc","title":"15; 10","resources_path":[]},{"id":"42a5f0ae-fe6b-486a-b002-b1f4e96bf444","title":"15; 20","resources_path":[]},{"id":"05445c72-688e-45e3-9e99-35f00986c4a5","title":"5; 10","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":47,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8be37aca-83b5-455b-8461-98b0a4a95701","questions_passed":46,"valid_answers":"8be37aca-83b5-455b-8461-98b0a4a95701"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d3e38866-1502-4541-8cf0-41a152e325fb","content":"Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения пожаров подклассов/классов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d28c0618-fbe7-4ad0-af80-b6f77d079e09","title":"А, В и С","resources_path":[]},{"id":"b4e9a851-ffca-4f83-8916-cdf804977439","title":"А1 и D","resources_path":[]},{"id":"e088e93c-6441-46ef-b386-27851fca695a","title":"А, В и Е","resources_path":[]},{"id":"71126007-d699-4f4c-88fc-7c74d09778e7","title":"А2 и В","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":48,"questions_statuses":[],"valid_answer":"71126007-d699-4f4c-88fc-7c74d09778e7","questions_passed":47,"valid_answers":"71126007-d699-4f4c-88fc-7c74d09778e7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"48d8b4ff-2037-4ac8-ab37-4e1df35971cb","content":"Установки аэрозольного пожаротушения должны иметь ____способы включения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8db90e8f-efa0-4b98-81a5-3e7a801177cc","title":"только местный пуск","resources_path":[]},{"id":"b9f414f4-32e6-402b-bd7b-261013415b4b","title":"автоматическое и дистанционное включение","resources_path":[]},{"id":"b52b1803-ea85-42c9-88d4-056a774c0bfc","title":"автоматическое, дистанционное и местное включение","resources_path":[]},{"id":"f9bed526-303b-4383-9a23-634d6d5caa23","title":"только автоматическое включение ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":49,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b9f414f4-32e6-402b-bd7b-261013415b4b","questions_passed":48,"valid_answers":"b9f414f4-32e6-402b-bd7b-261013415b4b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e6d17107-6d7b-4d8a-8bf1-9ba61ff4b162","content":"АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 100 шт включительно:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2ae7f88b-533e-4936-b874-de58e7364219","title":"соответственно не менее 5 шт. и 1 шт.","resources_path":[]},{"id":"3ff1b288-933e-484d-8c77-5fb66938ce0a","title":"соответственно не менее 10 шт. и 2 шт.","resources_path":[]},{"id":"c98344d8-03da-4fbb-a471-b4f8e7905e26","title":"соответственно не менее 15 шт. и 3 шт.","resources_path":[]},{"id":"24736110-5394-4a6e-bf90-742ae8c7f41d","title":"соответственно не менее 15 шт. и 4 шт.","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":50,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2ae7f88b-533e-4936-b874-de58e7364219","questions_passed":49,"valid_answers":"2ae7f88b-533e-4936-b874-de58e7364219"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ed71da0d-8888-4b63-a8eb-6c8ca9342869","content":"Автоматическое включение автоматической установки пожаротушения-дренчерной следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3e208e3e-eac7-4191-8550-d17dfdb98b1f","title":"автоматических пожарных извещателей систем пожарной сигнализации ","resources_path":[]},{"id":"63281e25-89c2-46cb-b307-585596227a43","title":"побудительных систем, в том числе с тросовым замком","resources_path":[]},{"id":"3127f0d7-806a-4e52-9dd7-93a213d58f44","title":"дренчерно-спринклерной АУП","resources_path":[]},{"id":"0b5d8f21-9995-41af-9d41-ed8b31947558","title":"датчиков технологического оборудования","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":51,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0b5d8f21-9995-41af-9d41-ed8b31947558","questions_passed":50,"valid_answers":"3e208e3e-eac7-4191-8550-d17dfdb98b1f,63281e25-89c2-46cb-b307-585596227a43,3127f0d7-806a-4e52-9dd7-93a213d58f44,0b5d8f21-9995-41af-9d41-ed8b31947558"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"31595b51-d18b-4b4c-9ea8-ba195a8586d1","content":"АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 1000 шт включительно:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"eccd6bd0-00f6-4192-bb52-b287ba62a6e0","title":"соответственно не менее 5 шт. и 1 шт.","resources_path":[]},{"id":"9de83fb7-dedb-4d0d-a146-14a0aadad09c","title":"соответственно не менее 10 шт. и 2 шт.","resources_path":[]},{"id":"962b5258-064d-4275-adda-8e86d5008935","title":"соответственно не менее 15 шт. и 3 шт.","resources_path":[]},{"id":"62ab657a-c496-4499-8b6b-4462799bcd08","title":"соответственно не менее 15 шт. и 4 шт.","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":52,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9de83fb7-dedb-4d0d-a146-14a0aadad09c","questions_passed":51,"valid_answers":"9de83fb7-dedb-4d0d-a146-14a0aadad09c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8eb49c22-df94-4279-9ff0-5cf5be4ceebe","content":"АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве более 1000 шт:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"90f7fe5b-814b-442c-a458-18eaef5ca80b","title":"соответственно не менее 5 шт. и 1 шт.","resources_path":[]},{"id":"40bd3f32-83eb-47d6-97c6-03f2ed7229c5","title":"соответственно не менее 10 шт. и 2 шт.","resources_path":[]},{"id":"4ad32c73-bcbc-4592-896c-db330582c624","title":"соответственно не менее 15 шт. и 3 шт.","resources_path":[]},{"id":"f736cafa-1ccd-41dc-a8df-2bcc62b0302e","title":"соответственно не менее 15 шт. и 4 шт.","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":53,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4ad32c73-bcbc-4592-896c-db330582c624","questions_passed":52,"valid_answers":"4ad32c73-bcbc-4592-896c-db330582c624"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"56eb033c-ef48-4fd4-bf59-3da500ed4d90","content":"У сигнализаторов потока жидкости, предназначенных для идентификации адреса пожара, может использоваться только____ контактная/ые группа/ы","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"413c2f72-ebb5-49b6-bf6a-46c6addae683","title":"одна","resources_path":[]},{"id":"eef4edde-507a-446d-a713-2b4f8d79f23f","title":"две","resources_path":[]},{"id":"9db6945c-c683-49c9-8889-b5415f998e3f","title":"три","resources_path":[]},{"id":"78f321cb-dbee-4504-aefb-39ea98fa973c","title":"не регламентируется","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":54,"questions_statuses":[],"valid_answer":"413c2f72-ebb5-49b6-bf6a-46c6addae683","questions_passed":53,"valid_answers":"413c2f72-ebb5-49b6-bf6a-46c6addae683"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b563ae85-5c01-4c69-a1ee-f37eedb131df","content":"В зданиях с перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,3 м, а в остальных случаях - более 0,2 м, спринклерные оросители следует размещать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"168fafe2-2a78-4bb2-a950-553b96c6bf77","title":"под выступающие конструкции с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности","resources_path":[]},{"id":"db78d454-bfa4-43e5-a191-eb3b7b1a4007","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"233610d6-33fe-4311-b6bf-24f1351be5e4","title":"между балками, ребрами на расстоянии от перекрытия не менее высоты выступающего элемента ","resources_path":[]},{"id":"fb97f6d6-a94a-4b16-8cef-442084d885f2","title":"между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":55,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fb97f6d6-a94a-4b16-8cef-442084d885f2","questions_passed":54,"valid_answers":"fb97f6d6-a94a-4b16-8cef-442084d885f2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"de10f041-b29e-4f22-9767-47714475a901","content":"В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покрытиями, имеющими уклон более 30° расстояние по проекции на горизонтальную плоскость от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4fa4fb8b-ec40-4783-a899-9497b8b1b8e1","title":"не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях","resources_path":[]},{"id":"864ccdf7-e4cd-40c5-9b26-846a757ca13b","title":"не более 1,2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях","resources_path":[]},{"id":"edb8faa5-dff5-4cdc-8bda-3852db65269f","title":"не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,7 м - в остальных случаях ","resources_path":[]},{"id":"025ecfd0-5b23-464f-97ec-e555b7212628","title":"не более 2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 1 м - в остальных случаях","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":56,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4fa4fb8b-ec40-4783-a899-9497b8b1b8e1","questions_passed":55,"valid_answers":"4fa4fb8b-ec40-4783-a899-9497b8b1b8e1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ceced883-45bb-4336-b7eb-cd61758d738d","content":"Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей должна выбираться по ___ в зависимости от максимально возможной температуры среды в зоне их расположения","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"badd2c0a-3a2b-4bd1-b9d1-1073a1e6abbd","title":"ГОСТ 12.3.046-91","resources_path":[]},{"id":"1eaa1667-bc24-4dc1-a85c-4c330a5bc922","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"8016b01c-db90-4691-b426-f5b46b6c048d","title":"ГОСТ Р 51043-2002","resources_path":[]},{"id":"5be3fd1c-f997-452b-8e28-88ac2a3c6206","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":57,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8016b01c-db90-4691-b426-f5b46b6c048d","questions_passed":56,"valid_answers":"8016b01c-db90-4691-b426-f5b46b6c048d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d468a971-f722-4594-8711-d47193eb78d1","content":"При пожарной нагрузке более 1 400 МДж/м2 для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основными горючими веществами являются ЛВЖ и ГЖ, коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей должен быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1323dcc2-36f9-489c-8223-06cd0122839c","title":"100 (м*с) ^ 0,5","resources_path":[]},{"id":"4d675d7f-3d7d-41f0-8738-a225bb993dd1","title":"50 (м*с) ^ 0,5","resources_path":[]},{"id":"df64d796-338c-45cc-9cff-1100a329da2c","title":"60 (м*с) ^ 0,5","resources_path":[]},{"id":"d4163db9-5473-47c7-9a54-4e70134b373c","title":"30 (м*с) ^ 0,5","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":58,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4d675d7f-3d7d-41f0-8738-a225bb993dd1","questions_passed":57,"valid_answers":"4d675d7f-3d7d-41f0-8738-a225bb993dd1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2a92c70f-8604-405e-bb62-c477580a606c","content":"Спринклерные оросители водозаполненных установок можно устанавливать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a9984a8a-0140-4ffb-bc60-5b2cd0fa6358","title":"вертикально розетками вверх","resources_path":[]},{"id":"bb5a9f7c-e794-4c85-abb9-831a23d05e48","title":"вертикально розетками вниз","resources_path":[]},{"id":"12855709-3420-4bc9-8090-2ca9b144e851","title":"горизонтально","resources_path":[]},{"id":"a5bf64b4-1db0-40d6-89ba-66cf067f9a71","title":"вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":59,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a5bf64b4-1db0-40d6-89ba-66cf067f9a71","questions_passed":58,"valid_answers":"a5bf64b4-1db0-40d6-89ba-66cf067f9a71"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"09d8697b-5f61-4787-982b-bd3ca9873baa","content":"Спринклерные оросители в воздушных установках можно устанавливать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e3dfdd93-6329-4d04-955f-9b23d818e78c","title":"вертикально розетками вверх","resources_path":[]},{"id":"d3fd25cf-c981-4b91-a2f9-646ff43bf930","title":"вертикально розетками вниз","resources_path":[]},{"id":"8db1058e-2f2e-43e9-92f9-b6701f2a6f2e","title":"горизонтально","resources_path":[]},{"id":"05ff36f5-a0fe-42cf-b841-103567a87a9d","title":"вертикально розетками вверх или горизонтально","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":60,"questions_statuses":[],"valid_answer":"05ff36f5-a0fe-42cf-b841-103567a87a9d","questions_passed":59,"valid_answers":"05ff36f5-a0fe-42cf-b841-103567a87a9d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"811a8c1b-912e-45d8-bcde-e0c3d514676e","content":"Минимальное расстояние между спринклерными оросителями с принудительным пуском, составляет: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"079cbc3b-9a77-4655-aefe-cedafc938a63","title":"1,20 м","resources_path":[]},{"id":"d91b5f5c-e3bc-41fb-b7a8-540587d7d590","title":"1,50 м","resources_path":[]},{"id":"88c22b5c-28a6-4e48-a780-ad1cc139915e","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"5c793c68-0e92-4079-ace7-167f206aa2b1","title":"2,00 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":61,"questions_statuses":[],"valid_answer":"88c22b5c-28a6-4e48-a780-ad1cc139915e","questions_passed":60,"valid_answers":"88c22b5c-28a6-4e48-a780-ad1cc139915e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"66895223-b781-4b0e-8184-a77f2ba731a9","content":"При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при одной нитке:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"777fd06e-cd35-4ba2-880f-0e9bf3ddfc57","title":"по 1 м в обе стороны от распределительного трубопровода","resources_path":[]},{"id":"9a53450e-26e1-4371-aa8d-0c6737e1c558","title":"по 3 м в обе стороны от распределительного трубопровода","resources_path":[]},{"id":"336e9311-c5e1-4d04-bc22-091adbdf937a","title":"по 1,5 м в обе стороны от распределительного трубопровода","resources_path":[]},{"id":"1b35cc46-1400-4896-9b8f-e1ffd5f42734","title":"по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":62,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1b35cc46-1400-4896-9b8f-e1ffd5f42734","questions_passed":61,"valid_answers":"1b35cc46-1400-4896-9b8f-e1ffd5f42734"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"27a13450-57bb-4ec1-adfe-b030120ccb0e","content":"Высота расположения распределительного трубопровода автоматической установки пожаротушения-дренчерной, составляет:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ee57b8f0-89f2-4c82-9903-e586e5522288","title":"не более 3 м","resources_path":[]},{"id":"af2687b7-8dc7-4231-9b27-518cee29014b","title":"не менее 1,5 м","resources_path":[]},{"id":"0351c38d-4f86-48ab-826b-0b901594c76b","title":"не менее 2 м","resources_path":[]},{"id":"f5526efe-a681-4e21-8fc1-4d6950320d49","title":"не регламентируется","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":63,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f5526efe-a681-4e21-8fc1-4d6950320d49","questions_passed":62,"valid_answers":"f5526efe-a681-4e21-8fc1-4d6950320d49"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2070b110-1843-4c98-819d-a699966ed8ed","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 38°C: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"480fe9e5-d50b-463d-8005-7fa36d145c75","title":"57°C","resources_path":[]},{"id":"ab0f6545-6b1f-45db-889e-94a9592d9dc1","title":"68°C","resources_path":[]},{"id":"cb4b8b8b-0512-49f9-9059-94d235b616a3","title":"72°C","resources_path":[]},{"id":"4198d1c7-d027-4590-ac39-09e350f1f57c","title":"74°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":64,"questions_statuses":[],"valid_answer":"480fe9e5-d50b-463d-8005-7fa36d145c75","questions_passed":63,"valid_answers":"480fe9e5-d50b-463d-8005-7fa36d145c75"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"86f89aad-a092-4642-b37c-972f4d18943f","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 50°C: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3fb64679-bbac-4d71-972b-b132dd4e762f","title":"57°C","resources_path":[]},{"id":"65e92726-4579-42e6-82b5-827e6a2ab2bb","title":"68°C","resources_path":[]},{"id":"57778dba-b8bc-4354-9418-afbaa0bab6d0","title":"72°C","resources_path":[]},{"id":"706b2e39-1e59-4866-8f86-ce37f5d0444e","title":"74°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":65,"questions_statuses":[],"valid_answer":"65e92726-4579-42e6-82b5-827e6a2ab2bb","questions_passed":64,"valid_answers":"65e92726-4579-42e6-82b5-827e6a2ab2bb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"78bbe614-9581-46ef-8c21-05d3206e3d06","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 52°C: ","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c75d2507-e362-43c3-86ca-5ca7f69c14a9","title":"57°C","resources_path":[]},{"id":"859ef6a7-3166-4f3f-badb-11fc9b3f57ea","title":"68°C","resources_path":[]},{"id":"821f5548-3706-4199-b5ec-1217ae2bae20","title":"72°C","resources_path":[]},{"id":"e90db34c-b2cc-4de6-9628-32effd518942","title":"74°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":66,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e90db34c-b2cc-4de6-9628-32effd518942","questions_passed":65,"valid_answers":"821f5548-3706-4199-b5ec-1217ae2bae20,e90db34c-b2cc-4de6-9628-32effd518942"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"456feb9f-368c-4e45-8bfe-de00427c282d","content":"Расстояние между оптическими осями должно составлять не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d35d2a76-4243-4077-a808-2b2dd69599c3","title":"12 м","resources_path":[]},{"id":"da1433cb-6c61-4f02-b570-add07f303ce5","title":"6,0 м","resources_path":[]},{"id":"d2da83b9-34bc-4265-b87d-dc20ccfc83f2","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"bff46fe3-26d4-4f3f-9478-3667498d2eff","title":"9,0 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":67,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bff46fe3-26d4-4f3f-9478-3667498d2eff","questions_passed":66,"valid_answers":"bff46fe3-26d4-4f3f-9478-3667498d2eff"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b6cfad0d-29fa-46b8-8140-e4acd3a0842e","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 58°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5174b0c6-9184-41d6-91cb-ab04fa1c19ac","title":"79°C","resources_path":[]},{"id":"2240cd9e-ba09-4692-a3a4-6a1133098216","title":"93°C","resources_path":[]},{"id":"87dea885-ddd7-49ec-aae0-d548722640bf","title":"100°C","resources_path":[]},{"id":"5606ce5f-b832-40cc-b32c-435484b927bb","title":"121°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":68,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5174b0c6-9184-41d6-91cb-ab04fa1c19ac","questions_passed":67,"valid_answers":"5174b0c6-9184-41d6-91cb-ab04fa1c19ac"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1b458f79-5966-4175-8213-b12800ed0bc8","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 70°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7f571645-8edb-4bc6-9039-50fc2ff82351","title":"79°C","resources_path":[]},{"id":"cdedf5b0-f2ec-4a7a-94a4-352985ff5545","title":"93°C","resources_path":[]},{"id":"90bd5452-fc5b-4541-9cdf-683cddb5b375","title":"100°C","resources_path":[]},{"id":"69691879-7559-4107-9ae1-27a4e82dca1d","title":"121°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":69,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cdedf5b0-f2ec-4a7a-94a4-352985ff5545","questions_passed":68,"valid_answers":"cdedf5b0-f2ec-4a7a-94a4-352985ff5545"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b1c27edf-fd88-4eaa-94ff-edfc54e7af51","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 77°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2be3aede-671e-4ffb-b901-c524e6ea1e24","title":"79°C","resources_path":[]},{"id":"6d10a51c-a8fc-48f1-adea-c0ea49be63f9","title":"93°C","resources_path":[]},{"id":"4c261d18-24f0-40b3-82e4-5e36f443fed1","title":"100°C","resources_path":[]},{"id":"8c284ec0-dd25-4f8f-b60f-e05b4cd7da8d","title":"121°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":70,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4c261d18-24f0-40b3-82e4-5e36f443fed1","questions_passed":69,"valid_answers":"4c261d18-24f0-40b3-82e4-5e36f443fed1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"27df880f-8ef1-4485-84f3-073045f30e0a","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 86°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b93ff961-52bc-47b0-910d-84843a3c459d","title":"79°C","resources_path":[]},{"id":"31942456-da41-48f7-b2bd-f8ec6222b30e","title":"93°C","resources_path":[]},{"id":"06194a5a-183e-48ca-b818-fd09901b2790","title":"100°C","resources_path":[]},{"id":"7abf4ff5-f5fa-418f-ae4e-0f5cbdc2ecae","title":"121°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":71,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7abf4ff5-f5fa-418f-ae4e-0f5cbdc2ecae","questions_passed":70,"valid_answers":"7abf4ff5-f5fa-418f-ae4e-0f5cbdc2ecae"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"bbf59f36-c6ce-4dfe-9671-06b6db05008e","content":"Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e6abdd19-3b93-4052-adb9-7cf0f5b9cda0","title":"5,5 м","resources_path":[]},{"id":"d5e3811a-c178-4daf-ba62-86d7b5628856","title":"5,0 м","resources_path":[]},{"id":"fe647921-d91c-4a8f-8153-8e7b13659a15","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"be0715fb-59b4-49ab-b2fc-1068c9072413","title":"6 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":72,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fe647921-d91c-4a8f-8153-8e7b13659a15","questions_passed":71,"valid_answers":"fe647921-d91c-4a8f-8153-8e7b13659a15"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"966f500d-72fe-49ad-bade-b33a21467b03","content":"При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга внутри зданий:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"552914e7-281c-4400-ade1-5a3bd6289223","title":"не более 45 м","resources_path":[]},{"id":"10cef0e4-be73-466a-9515-24fa9b848e98","title":"не более 35 м","resources_path":[]},{"id":"07dab95f-e013-46dd-84f7-6ce9e53a5d8e","title":"не более 55 м","resources_path":[]},{"id":"279db8fd-1115-4873-85c6-61b041094768","title":"не более 30 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":73,"questions_statuses":[],"valid_answer":"552914e7-281c-4400-ade1-5a3bd6289223","questions_passed":72,"valid_answers":"552914e7-281c-4400-ade1-5a3bd6289223"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ef2a024d-72ea-401d-b710-2a7ef790219c","content":"Минимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d0348dcf-78d5-420d-8f7e-a2d8b66f93f5","title":"25 мм","resources_path":[]},{"id":"62e43b8c-9492-43fe-85f2-8ee974d0ae8c","title":"50 мм","resources_path":[]},{"id":"84201267-06ce-410e-9644-d59564096939","title":"75 мм","resources_path":[]},{"id":"ef3ed471-0257-40c4-878a-b70111521034","title":"15 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":74,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d0348dcf-78d5-420d-8f7e-a2d8b66f93f5","questions_passed":73,"valid_answers":"d0348dcf-78d5-420d-8f7e-a2d8b66f93f5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"09f3a6f2-c731-457e-bb5d-f56fb6da844f","content":"Максимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ac2cdc7d-e7a0-42c8-874b-f78ead889f6a","title":"500 мм","resources_path":[]},{"id":"afffa366-4385-4f25-a39c-51a0e1b92213","title":"600 мм","resources_path":[]},{"id":"af28ecd6-0423-4ed5-abe0-9c17400706f4","title":"400 мм","resources_path":[]},{"id":"abb0ff4e-cdcd-4430-a012-f46c238526c5","title":"450 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":75,"questions_statuses":[],"valid_answer":"afffa366-4385-4f25-a39c-51a0e1b92213","questions_passed":74,"valid_answers":"afffa366-4385-4f25-a39c-51a0e1b92213"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"96c2d178-d942-4216-a416-d6a75739b783","content":"Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более ___ от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной - не более ___ высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0df50f05-e22a-4904-a2a1-7ed68325d7df","title":"25; 12,5","resources_path":[]},{"id":"8d5b9ee1-6133-4765-8a96-5d7ba2fec3f1","title":"20; 12,5","resources_path":[]},{"id":"de645f94-2554-46d8-8af4-cece7d692647","title":"15; 14,5","resources_path":[]},{"id":"cabdc684-3f8f-4d74-9422-b84e0f14124c","title":"25; 14,5","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":76,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0df50f05-e22a-4904-a2a1-7ed68325d7df","questions_passed":75,"valid_answers":"0df50f05-e22a-4904-a2a1-7ed68325d7df"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4b54eb0e-5327-48a8-89a5-15bad126bd7a","content":"Допускается ли установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели?","resources_path":[],"type":"bool","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"52c437bd-ca80-4311-9246-4820f9091e45","title":"Да","resources_path":[]},{"id":"88c666fa-8455-49e6-a83d-0a35d4e03a21","title":"Нет","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":77,"questions_statuses":[],"valid_answer":"88c666fa-8455-49e6-a83d-0a35d4e03a21","questions_passed":76,"valid_answers":"88c666fa-8455-49e6-a83d-0a35d4e03a21"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"503359f2-d848-4605-9ea7-a4d37e3aee46","content":"Где следует устанавливать извещатели пожарные ручные? ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ae9ef737-898c-4ea0-a86b-6d023d6d9680","title":"у выходов из зданий","resources_path":[]},{"id":"0a4ef695-55f2-4e3e-ad3c-5246b9caf019","title":"в вестибюлях","resources_path":[]},{"id":"45da26f0-30fe-460d-8e5f-4fd38556db94","title":"в холлах ","resources_path":[]},{"id":"8af3947e-3423-4197-ad3a-5ab08fef4914","title":"во всех выше перечисленных случаях","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":78,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8af3947e-3423-4197-ad3a-5ab08fef4914","questions_passed":77,"valid_answers":"8af3947e-3423-4197-ad3a-5ab08fef4914"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"40beff73-d860-40b2-a6f1-c0e8e401b00e","content":"Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d7dde1e4-2f9a-42da-832e-9c529f6025a4","title":"не менее 1 м","resources_path":[]},{"id":"c47b52ee-5e53-45db-adac-cf2a1d4cdcd5","title":"не менее 2 м","resources_path":[]},{"id":"77b4092a-0696-4ddf-9662-849a6fce27aa","title":"не менее 1,5 м","resources_path":[]},{"id":"b44db773-a455-4adf-b4c5-6f1476d34df1","title":"не менее 2,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":79,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d7dde1e4-2f9a-42da-832e-9c529f6025a4","questions_passed":78,"valid_answers":"d7dde1e4-2f9a-42da-832e-9c529f6025a4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"500a6239-ccde-4d18-a71f-41def4b9e48e","content":"Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f51f378b-3a0c-48bd-b66e-9ce94a0890d9","title":"15 м","resources_path":[]},{"id":"b4f7979f-ef8f-4850-994f-f1bb34e07cd5","title":"25 м","resources_path":[]},{"id":"e747c76e-8bff-45ef-8173-a81d228a91f5","title":"30 м","resources_path":[]},{"id":"a0cdce9d-58f4-4e4d-81b0-16b3b2a22202","title":"45 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":80,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e747c76e-8bff-45ef-8173-a81d228a91f5","questions_passed":79,"valid_answers":"e747c76e-8bff-45ef-8173-a81d228a91f5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2e828f55-2094-4b18-9285-48378685e615","content":"Минимальная частота воспроизводимая речевыми оповещателями должна быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"650ca375-0c9a-4d4f-ba77-16b60e6c30cd","title":"250 Гц","resources_path":[]},{"id":"e497b912-1357-4b51-96e5-b6b9040e5030","title":"200 Гц","resources_path":[]},{"id":"84362656-4860-4b21-b83b-ec612ac22887","title":"300 Гц","resources_path":[]},{"id":"de3980de-ca39-4d21-8263-3be74263c8f1","title":"150 Гц","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":81,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e497b912-1357-4b51-96e5-b6b9040e5030","questions_passed":80,"valid_answers":"e497b912-1357-4b51-96e5-b6b9040e5030"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"69e9847c-fc54-484f-a1ec-556b328569c6","content":"При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от различных предметов, мебели, оборудования:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"331572ef-74d9-4b7f-b875-30f9f1a33f8d","title":"не менее 0,75 м","resources_path":[]},{"id":"a158d681-0c26-4963-9d76-41847ca2b8d5","title":"не менее 0,65 м","resources_path":[]},{"id":"a977427e-c98e-4de3-8f1e-fe12fd25ec74","title":"не менее 0,55 м","resources_path":[]},{"id":"7ce3c306-70cb-4c81-bfe3-188a8ab0c84f","title":"не менее 0,85 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":82,"questions_statuses":[],"valid_answer":"331572ef-74d9-4b7f-b875-30f9f1a33f8d","questions_passed":81,"valid_answers":"331572ef-74d9-4b7f-b875-30f9f1a33f8d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b8ee37b0-5caf-4025-82f7-f850c37eccd5","content":"При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга вне зданий:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c04e6e73-136f-4f4b-807e-e4fe7e0d26a3","title":"не более 80 м","resources_path":[]},{"id":"28fa5a9f-d105-4a37-8e14-c9b359acf6bd","title":"не более 100 м","resources_path":[]},{"id":"77950067-5862-49b4-915b-5e7f17ef73d4","title":"не более 90 м","resources_path":[]},{"id":"88b73244-4980-4169-a4ff-294d221cd014","title":"не более 75 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":83,"questions_statuses":[],"valid_answer":"28fa5a9f-d105-4a37-8e14-c9b359acf6bd","questions_passed":82,"valid_answers":"28fa5a9f-d105-4a37-8e14-c9b359acf6bd"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b5154051-fe81-4968-802f-37a4e38e418a","content":"При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от ИПР до выхода из любого помещения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"75589818-18d8-4806-870a-2abcdd22ed1f","title":"не более 35 м","resources_path":[]},{"id":"b85bedd0-923a-410e-bb25-f2705b16718d","title":"не более 30 м","resources_path":[]},{"id":"26a33654-9697-4f6f-9c4c-fa63ba95935e","title":"не более 45 м","resources_path":[]},{"id":"cd57f4be-b230-486d-9cc4-ed4fdb21d561","title":"не более 25 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":84,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b85bedd0-923a-410e-bb25-f2705b16718d","questions_passed":83,"valid_answers":"b85bedd0-923a-410e-bb25-f2705b16718d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c60ddc50-bc59-4dc8-af48-1fa5a55377cf","content":"Нормативный документ определяющий перечень зданий, сооружений, помещений обязательных к оборудованию системой пожарной сигнализации ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d396b52f-9595-4869-882f-b193d36f0c84","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"c85e66c3-e2c7-4bbe-86e6-8855b004b0ca","title":"СП 486.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"5c8361e0-5513-4171-ae52-f9900ed62192","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"458f17d5-91bd-42e8-91ac-ca429b8bf393","title":"СП 5.13130.2009","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":85,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c85e66c3-e2c7-4bbe-86e6-8855b004b0ca","questions_passed":84,"valid_answers":"c85e66c3-e2c7-4bbe-86e6-8855b004b0ca"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c319aa22-922b-4af1-a221-4d4cb15769e7","content":"Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП, с классом чувствительности аспирационного извещателя «А»","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6542aaa1-e869-4dca-ba67-ca144e140c7e","title":"10 м","resources_path":[]},{"id":"ae63256c-5afc-4f2f-afef-a4761a20f59e","title":"30 м","resources_path":[]},{"id":"c91f0c3b-76c6-4f47-a3ae-9648191b1f34","title":"18 м","resources_path":[]},{"id":"750e88fd-2bfc-4436-b078-453d3874a7be","title":"12 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":86,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ae63256c-5afc-4f2f-afef-a4761a20f59e","questions_passed":85,"valid_answers":"ae63256c-5afc-4f2f-afef-a4761a20f59e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8ab7d121-cafd-4267-bc71-0c8c84406f6c","content":"Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП, с классом чувствительности аспирационного извещателя «В»","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b25443cd-cdd0-4a6b-a7c6-d289d18ba27d","title":"10 м","resources_path":[]},{"id":"c7cb407a-8d52-4e88-bd4d-a2b9fd699779","title":"30 м","resources_path":[]},{"id":"729f7d8d-a26f-4277-a912-0db09185f72f","title":"18 м","resources_path":[]},{"id":"e7a18e6a-8824-41e2-a859-baea11814fd4","title":"12 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":87,"questions_statuses":[],"valid_answer":"729f7d8d-a26f-4277-a912-0db09185f72f","questions_passed":86,"valid_answers":"729f7d8d-a26f-4277-a912-0db09185f72f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d48fc1b5-dde0-48bc-a877-183056fac16d","content":"Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП, с классом чувствительности аспирационного извещателя «С»","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"604c4b1e-970f-49bc-919c-2e35d8c99f9b","title":"10 м","resources_path":[]},{"id":"ae312074-5257-4f34-8c7c-aa0c1006bb19","title":"30 м","resources_path":[]},{"id":"c47826af-18e7-40ca-8722-014ddb34a0d4","title":"18 м","resources_path":[]},{"id":"a63d383b-8fbe-45e6-9436-6d4cb044c51d","title":"12 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":88,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a63d383b-8fbe-45e6-9436-6d4cb044c51d","questions_passed":87,"valid_answers":"a63d383b-8fbe-45e6-9436-6d4cb044c51d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"62e232af-afc9-46b4-93ec-7bf647b19599","content":"Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по горизонтали должно составлять - не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9aa8b52b-d88e-4897-b8ec-5af6ed6bf925","title":"0,1 м","resources_path":[]},{"id":"14edee21-7c3d-4ea0-83b2-4767728ec253","title":"не регламентируется ","resources_path":[]},{"id":"e7366832-d40e-415f-9a0a-a88aee782452","title":"0,8 м","resources_path":[]},{"id":"d9c4320b-5324-42af-abde-7b7bf9659836","title":"0,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":89,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d9c4320b-5324-42af-abde-7b7bf9659836","questions_passed":88,"valid_answers":"d9c4320b-5324-42af-abde-7b7bf9659836"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"63ad4d0e-2443-4aed-9aba-e1c6968558b4","content":"Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по вертикали должно составлять - не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"eca870a6-ff9f-4788-839e-727b1d826ecb","title":"0,1 м","resources_path":[]},{"id":"9f866ed5-f9d2-4eea-8eb4-ab13ae47e564","title":"не регламентируется ","resources_path":[]},{"id":"875b6b00-1922-4e35-b731-c64855e1d9e5","title":"0,8 м","resources_path":[]},{"id":"01552628-7fda-4418-a780-fcd654f402b8","title":"0,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":90,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9f866ed5-f9d2-4eea-8eb4-ab13ae47e564","questions_passed":89,"valid_answers":"9f866ed5-f9d2-4eea-8eb4-ab13ae47e564"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"14701b7f-2ad0-44e8-899f-28c5ce78276c","content":"Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6b61658a-0fd6-4ae0-8e1d-a6dc749353c0","title":"10 мм","resources_path":[]},{"id":"da1aaf90-4b41-4dfa-9888-29a14f88a579","title":"20 мм","resources_path":[]},{"id":"487f8758-26cb-463f-8841-a4e4da4dfc64","title":"15 мм","resources_path":[]},{"id":"98cd3133-f3c4-4ae8-93d3-1708172492fa","title":"25 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":91,"questions_statuses":[],"valid_answer":"487f8758-26cb-463f-8841-a4e4da4dfc64","questions_passed":90,"valid_answers":"487f8758-26cb-463f-8841-a4e4da4dfc64"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"859436a5-cebc-4b09-8e25-e2a84626d386","content":"Размещение электроиндукционных ИП допускается проводить в любом месте электротехнического шкафа, при этом конструктивно шкаф должен иметь единый объем не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"32885708-89ab-4261-a453-b3166fa4f9ee","title":"0,5 м3","resources_path":[]},{"id":"03074218-3f38-40ce-832b-e7ad7b11062c","title":"2 м3","resources_path":[]},{"id":"2255ab16-0d68-477e-a4e2-ea4570de414f","title":"1,5 м3","resources_path":[]},{"id":"e9f428d3-3293-4505-9179-6cf73c38517d","title":"1 м3","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":92,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e9f428d3-3293-4505-9179-6cf73c38517d","questions_passed":91,"valid_answers":"e9f428d3-3293-4505-9179-6cf73c38517d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e72fec1e-9691-4797-8dfc-660251ce8224","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f61f367f-e0c4-46a0-ad04-ccb7476f38c8","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"206c3f73-c6ce-45ad-b121-b6efd98be22d","title":"2,8 м","resources_path":[]},{"id":"534f9343-2ff1-48f4-9575-7f3a183872a2","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"2ede14bb-3a2c-4f6f-97eb-71152043297e","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":93,"questions_statuses":[],"valid_answer":"534f9343-2ff1-48f4-9575-7f3a183872a2","questions_passed":92,"valid_answers":"534f9343-2ff1-48f4-9575-7f3a183872a2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"434344c0-37c3-44dd-b071-526098930119","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c73d77a7-713e-4b5c-a31b-f311ddf9e8c9","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"e570ed74-07db-4e93-9dc6-e11fc130cdb6","title":"2,8 м","resources_path":[]},{"id":"0f1e0c30-8a38-4054-8ff1-ee0486889562","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"733463c7-3404-488a-b3cf-6480729220fb","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":94,"questions_statuses":[],"valid_answer":"733463c7-3404-488a-b3cf-6480729220fb","questions_passed":93,"valid_answers":"733463c7-3404-488a-b3cf-6480729220fb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"46c1ef09-1e64-4af1-aa10-9d80278f73f1","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9ef2dfc5-5571-4009-af42-31152ca8c8c5","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"a8f7050f-7f4b-4591-a427-6febd8dc519d","title":"2,8 м","resources_path":[]},{"id":"ef751972-aa35-4de8-be9d-b4ac5a42e02c","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"47e117e5-1895-4cac-ab62-c9de2c184165","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":95,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a8f7050f-7f4b-4591-a427-6febd8dc519d","questions_passed":94,"valid_answers":"a8f7050f-7f4b-4591-a427-6febd8dc519d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"63dc795f-89da-4019-942a-05ed2de25ef2","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e0cfdf43-b973-461e-aa17-7df03e043852","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"89b6ba68-8294-46f7-b93d-f32462b51ba9","title":"2,8 м","resources_path":[]},{"id":"0eb5d7c5-e3f8-449a-9383-9df1f8284639","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"548842b8-d71d-43b3-9829-643e0b615178","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":96,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e0cfdf43-b973-461e-aa17-7df03e043852","questions_passed":95,"valid_answers":"e0cfdf43-b973-461e-aa17-7df03e043852"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"84987e81-a0c3-42b1-9cb8-fc0852407d6c","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более :","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"bef88eff-d5a4-4a00-8fab-177ee3ec5fca","title":"3,3 м","resources_path":[]},{"id":"5e64f68a-6974-450d-bd5d-df58f44e1060","title":"2,8 м","resources_path":[]},{"id":"3e8cdbcb-1444-486c-989f-010fc8918923","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"d27f2091-139c-4e4a-b4bb-7385f0242b6b","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":97,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bef88eff-d5a4-4a00-8fab-177ee3ec5fca","questions_passed":96,"valid_answers":"bef88eff-d5a4-4a00-8fab-177ee3ec5fca"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a1f46953-8eec-4f02-8266-c1ba5a07f762","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5874b8a9-717f-474b-a621-0992eedff635","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"d85a2e9d-1006-4131-a955-61e8bb439850","title":"3,8 м","resources_path":[]},{"id":"6b81c8f9-fab7-4f18-8d88-6005084feb2f","title":"1,5 м","resources_path":[]},{"id":"df2b3e95-7dfc-47f6-9c7f-a049e6d7f6c7","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":98,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d85a2e9d-1006-4131-a955-61e8bb439850","questions_passed":97,"valid_answers":"d85a2e9d-1006-4131-a955-61e8bb439850"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0e9def9b-524c-4a9c-8b1b-fa1b1cda1d34","content":"При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при двух нитках:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0e5e0b3a-3ff8-47ec-9d15-20b169a01c0b","title":"по 1 м в противоположные стороны от каждой нитки","resources_path":[]},{"id":"c2daa431-a128-417d-96bb-a312252b18bb","title":"по 3 м в противоположные стороны от каждой нитки","resources_path":[]},{"id":"e061b4d3-396c-47af-bd01-cd5c4f97b7b4","title":"по 4 м в противоположные стороны от каждой нитки","resources_path":[]},{"id":"73077110-47b5-4852-96db-c303df9b8da2","title":"по 2 м в противоположные стороны от каждой нитки","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":99,"questions_statuses":[],"valid_answer":"73077110-47b5-4852-96db-c303df9b8da2","questions_passed":98,"valid_answers":"73077110-47b5-4852-96db-c303df9b8da2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0a32e8ad-43b7-4844-bb86-c42cc8674742","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"28bdd505-88f9-4ab9-9cab-49055189b9f2","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"d6e7c50e-2184-4cc6-ac80-419427127ff1","title":"3,8 м","resources_path":[]},{"id":"9e7f6fe1-6f22-4b3c-befe-3daf0e4cbd33","title":"1,5 м","resources_path":[]},{"id":"f1f50f4e-1505-4f45-a0cf-b2c5ec7395ed","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":100,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9e7f6fe1-6f22-4b3c-befe-3daf0e4cbd33","questions_passed":99,"valid_answers":"9e7f6fe1-6f22-4b3c-befe-3daf0e4cbd33"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f1d22548-4f42-4163-aee9-de1c0f50cf79","content":"Максимальный уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9422ba9f-e002-48e8-b08e-b446960ce4b8","title":"65 дБа","resources_path":[]},{"id":"a1b3387b-3cb1-4c3b-bf35-3292e6da016b","title":"120 дБа","resources_path":[]},{"id":"e9c8e5d7-e830-4602-87ed-9cfc495d944d","title":"75 дБа","resources_path":[]},{"id":"6e511bf2-3f98-4f4c-aecc-252c4e49f19f","title":"70 дБа","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":101,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a1b3387b-3cb1-4c3b-bf35-3292e6da016b","questions_passed":100,"valid_answers":"a1b3387b-3cb1-4c3b-bf35-3292e6da016b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"486a2074-e623-4cd7-9b50-c8de97d652f2","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3d4a49cb-2c3d-4e90-8096-2032b27c0b9b","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"20e260d5-8c86-4f5c-9a25-bdef958bfae2","title":"3,8 м","resources_path":[]},{"id":"26798b09-a264-4d0a-808c-4be9f4152054","title":"1,5 м","resources_path":[]},{"id":"923f3538-1a49-4a62-9058-bc13e119bede","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":102,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3d4a49cb-2c3d-4e90-8096-2032b27c0b9b","questions_passed":101,"valid_answers":"3d4a49cb-2c3d-4e90-8096-2032b27c0b9b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"bb84da7c-9385-4f8f-84f3-ba57e9d293ce","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"03c73ba8-9c9f-4509-af5a-4dd0641fde40","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"8c8e631e-1c1a-4124-8b0f-1198f2bf6f3b","title":"3,8 м","resources_path":[]},{"id":"7b19da06-a885-453c-9e36-04c87b597048","title":"1,5 м","resources_path":[]},{"id":"8f50f0e2-f0cb-465e-90ec-9b21ce1b01fb","title":"2,3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":103,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8f50f0e2-f0cb-465e-90ec-9b21ce1b01fb","questions_passed":102,"valid_answers":"8f50f0e2-f0cb-465e-90ec-9b21ce1b01fb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d2cd5c97-e79d-4c4a-be84-e79042efe732","content":"Минимальный уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ в спальных помещениях:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"510f8bc9-b7bf-4c1a-a0c5-f1f32f774d01","title":"70 дБа","resources_path":[]},{"id":"a245d6f3-8e8a-40dd-8c86-e029ffefb60d","title":"75 дБа","resources_path":[]},{"id":"e1bcda3f-62bb-487e-a398-1f1770f2a871","title":"80 дБа","resources_path":[]},{"id":"3be6050a-7bc8-4506-b729-0499586c91b5","title":"65 дБа","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":104,"questions_statuses":[],"valid_answer":"510f8bc9-b7bf-4c1a-a0c5-f1f32f774d01","questions_passed":103,"valid_answers":"510f8bc9-b7bf-4c1a-a0c5-f1f32f774d01"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"088bb183-d2b3-47c7-8cde-d7cacc15268e","content":"При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять  максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3dc2241f-ef87-4261-a389-5abc8e57d767","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"6eebd819-3974-4d6b-9ccd-de0e35fef64b","title":"3,5 м","resources_path":[]},{"id":"984d57c9-6f11-4f16-a8cb-28cd5a288cfc","title":"1,3 м","resources_path":[]},{"id":"fa45bd64-6135-47a2-851f-4b3b18aeef14","title":"2,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":105,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fa45bd64-6135-47a2-851f-4b3b18aeef14","questions_passed":104,"valid_answers":"fa45bd64-6135-47a2-851f-4b3b18aeef14"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a16b5cb8-5af6-416d-8489-7234ba3ce6a3","content":"При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9100ba4c-4f4a-4ac6-8421-2270d189f656","title":"в 0,5 раз","resources_path":[]},{"id":"896de676-ac35-45d4-8925-6e50566da8a7","title":"в 2,5 раза","resources_path":[]},{"id":"69eadc24-fa13-402e-afc9-7d5def095ee7","title":"в 2 раза","resources_path":[]},{"id":"5757d78b-4d04-4053-8238-605205c8cbc8","title":"в 1,5 раза","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":106,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5757d78b-4d04-4053-8238-605205c8cbc8","questions_passed":105,"valid_answers":"5757d78b-4d04-4053-8238-605205c8cbc8"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"945b7098-6ec7-4abc-bb14-2a176f1d8e20","content":"ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на ___ м и менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"667768ac-9c81-4b2e-a3a2-11eab66675b9","title":"0,9","resources_path":[]},{"id":"87154e80-a759-440c-9b63-1f22df041e2d","title":"0,75","resources_path":[]},{"id":"4e84c07c-f974-4347-a65e-280f2d7e70ea","title":"0,8","resources_path":[]},{"id":"4fe5c6ab-1cd9-472e-bbfa-b75b33488a5b","title":"0,6","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":107,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4fe5c6ab-1cd9-472e-bbfa-b75b33488a5b","questions_passed":106,"valid_answers":"4fe5c6ab-1cd9-472e-bbfa-b75b33488a5b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d90d633f-34a3-4502-987c-06ef67cee3cc","content":"Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае:","resources_path":["https://digital.mchs.gov.ru:85/testing_bucket/symfonyDbeiI3"],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"eacb3548-b749-443d-9818-7c4a706855fb","title":"1,45 ± 0,1 м ","resources_path":[]},{"id":"9ee7e21f-2ebc-4a95-9d10-1f184e208796","title":"1,25 ± 0,1 м","resources_path":[]},{"id":"286f346d-f91a-4fc8-a5b4-77f8d56712f3","title":"1,5 ± 0,1 м","resources_path":[]},{"id":"1ec18c33-95f2-4f8d-8506-8d69a8d3c9b9","title":"1,35 ± 0,1 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":108,"questions_statuses":[],"valid_answer":"286f346d-f91a-4fc8-a5b4-77f8d56712f3","questions_passed":107,"valid_answers":"286f346d-f91a-4fc8-a5b4-77f8d56712f3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a64c42ee-50c1-4495-8846-3c9c4e026c8b","content":"Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"22ba5828-0b17-4483-a2d9-871cd9c9c55b","title":"СП 3.13130.2009","resources_path":[]},{"id":"d4564bbf-247b-461c-b457-f474c2b134b9","title":"СП 5.13130.2009","resources_path":[]},{"id":"fd87ed0c-740e-496a-9032-6fdcc6802e8d","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"1ded57c7-c6aa-43c8-bc00-518cc5670a8d","title":"СП 1.13130.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":109,"questions_statuses":[],"valid_answer":"22ba5828-0b17-4483-a2d9-871cd9c9c55b","questions_passed":108,"valid_answers":"22ba5828-0b17-4483-a2d9-871cd9c9c55b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ab814438-2a78-4d20-ac22-5371e74fccdc","content":"В соответствии с какой статьей Федерального Закона № 123 разработан нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b0d35f2f-73a6-4328-a561-d13c178e9fd4","title":"85","resources_path":[]},{"id":"dec544b7-b671-437b-96dc-d2ec719ee2ca","title":"84","resources_path":[]},{"id":"ec7047c0-df1b-47d5-a760-f8af6b351cfb","title":"89","resources_path":[]},{"id":"cdef2d18-d564-414a-b985-c0264ae72126","title":"88","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":110,"questions_statuses":[],"valid_answer":"dec544b7-b671-437b-96dc-d2ec719ee2ca","questions_passed":109,"valid_answers":"dec544b7-b671-437b-96dc-d2ec719ee2ca"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d860569f-85a2-41b1-b342-a9e66edeea19","content":"Минимальный уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"823a0df9-60e9-455c-a60f-9b5e8fd6aafe","title":"65 дБа","resources_path":[]},{"id":"3fbcb381-62b7-4ee9-b1d2-803ecede23e3","title":"120 дБа","resources_path":[]},{"id":"42c0e3af-cebc-4a36-86e8-cba0df55329b","title":"75 дБа","resources_path":[]},{"id":"f62f4a80-6f22-4546-b09c-cd900e395617","title":"70дБа","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":111,"questions_statuses":[],"valid_answer":"42c0e3af-cebc-4a36-86e8-cba0df55329b","questions_passed":110,"valid_answers":"42c0e3af-cebc-4a36-86e8-cba0df55329b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7bf5ed44-178f-41fb-8dca-80aed9a21e12","content":"На каком расстоянии от оповещателя должен обеспечиваться минимальный уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3e4c5759-c17d-4c58-96ea-0d5f6e120d98","title":"1-5 м","resources_path":[]},{"id":"2ddc7b8b-c7e0-44d8-a0ba-da40de9af0ec","title":"2-2 м","resources_path":[]},{"id":"620d842e-4d5d-4c6e-b999-8311586c0c38","title":"3-1,50 м","resources_path":[]},{"id":"347d8293-2612-40fa-bd61-db4af389f587","title":"4-3 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":112,"questions_statuses":[],"valid_answer":"347d8293-2612-40fa-bd61-db4af389f587","questions_passed":111,"valid_answers":"347d8293-2612-40fa-bd61-db4af389f587"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2d20d977-b8cb-4dbb-a647-27d18e2d77da","content":"Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на ____ дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5e446423-6610-47ae-a838-2564b3b3a98e","title":"20","resources_path":[]},{"id":"4de52eee-bdae-4a9d-b18a-8d829d6fe323","title":"15","resources_path":[]},{"id":"8d829e93-49fe-4111-9b4c-15f814584ad0","title":"10","resources_path":[]},{"id":"e77bfc7f-0c94-4acc-8125-8624b04e1963","title":"5","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":113,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4de52eee-bdae-4a9d-b18a-8d829d6fe323","questions_passed":112,"valid_answers":"4de52eee-bdae-4a9d-b18a-8d829d6fe323"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"27fb3be5-10bb-42b7-a003-eb66ff30ceaa","content":"На каком расстоянии от уровня пола должно проводиться измерение уровня звука?","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"61763391-37e4-45cf-b6db-09a499361f3c","title":"1,40 м","resources_path":[]},{"id":"779c0a2e-1682-4764-8516-5612e2b6e24b","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"25dc909b-aab9-4407-98b2-6c3a03b7e83b","title":"1,50 м","resources_path":[]},{"id":"5e796e84-5e4c-416f-9e9c-246497ae7dcd","title":"1,80 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":114,"questions_statuses":[],"valid_answer":"25dc909b-aab9-4407-98b2-6c3a03b7e83b","questions_passed":113,"valid_answers":"25dc909b-aab9-4407-98b2-6c3a03b7e83b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8615fcec-cd25-443d-b9fc-fcbdb7a0cf13","content":"На сколько дБа в спальных помещениях уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ    должен превышать уровня звука постоянного шума:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"596b3f7b-577d-4584-8569-693e1cc53112","title":"10","resources_path":[]},{"id":"9f8eae9f-4ded-4340-bcb2-9be67ce3b157","title":"20","resources_path":[]},{"id":"1cf12fd6-407d-41d0-a052-990f87485dcf","title":"15","resources_path":[]},{"id":"97e69d50-7275-4fd4-8c2e-dd7aa45cc4a9","title":"5","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":115,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1cf12fd6-407d-41d0-a052-990f87485dcf","questions_passed":114,"valid_answers":"1cf12fd6-407d-41d0-a052-990f87485dcf"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"efb0f8c8-dbee-4f5a-adaf-5f7a4177501b","content":"На каком уровне должны проводиться измерения уровня звука создаваемого звуковыми сигналами СОУЭ в спальных помещениях:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"50d1617d-e9aa-4491-9677-af0d66652881","title":"на уровне головы спящего человека","resources_path":[]},{"id":"8a27ec69-e035-46d0-8865-0fe2e4d78b40","title":"1,50 м от уровня пола","resources_path":[]},{"id":"494b95bd-c2cc-4d2a-a686-3768229e57c7","title":"1,80 м от уровня пола","resources_path":[]},{"id":"8dfd7cb0-5887-49c9-b6a4-04fb6fd7b6ab","title":"не регламентируется ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":116,"questions_statuses":[],"valid_answer":"50d1617d-e9aa-4491-9677-af0d66652881","questions_passed":115,"valid_answers":"50d1617d-e9aa-4491-9677-af0d66652881"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6515c14b-f4a4-41fa-b065-5969d107bc75","content":"Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от уровня пола:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b9e4d292-1373-4ec3-bba0-2933a40a328b","title":"не менее 2,30 м","resources_path":[]},{"id":"da1b1a6d-8773-41ec-9260-f9bd4a1bac45","title":"не менее 2 м","resources_path":[]},{"id":"f6e2cee0-c2bb-4411-82b4-297dfc5550f3","title":"не менее 2,20 м","resources_path":[]},{"id":"da1a96c7-5609-47f5-b1d5-dc0d6af7aa07","title":"не менее 1,80 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":117,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b9e4d292-1373-4ec3-bba0-2933a40a328b","questions_passed":116,"valid_answers":"b9e4d292-1373-4ec3-bba0-2933a40a328b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"81f8c379-3acf-47b2-86c2-94c7677c14f8","content":"Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от потолка не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"bbac8c1c-f8ca-4470-9685-6948e6c272fa","title":"180 мм","resources_path":[]},{"id":"a87d10b3-cf70-48f8-a147-8222ee21434e","title":"200 мм","resources_path":[]},{"id":"8c07739b-61a4-4fa8-84de-5d29faa48c9f","title":"150 мм","resources_path":[]},{"id":"cbbde5e5-df76-4234-843a-2dbe7d62e83d","title":"250 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":118,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8c07739b-61a4-4fa8-84de-5d29faa48c9f","questions_passed":117,"valid_answers":"8c07739b-61a4-4fa8-84de-5d29faa48c9f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1e1d0254-7535-4581-b0aa-e60761eca573","content":"Принудительный пуск спринклерного оросителя с принудительным пуском может осуществляться по совокупности сигналов от:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a123dc3e-56e3-4b14-b1fd-62fbc9f85ca0","title":"сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости","resources_path":[]},{"id":"c2044920-94c5-486e-b1c0-2bc9d2fe688d","title":"по команде оператора с пульта управления ","resources_path":[]},{"id":"8c903090-d021-4023-9973-1bdfd35710f6","title":"одного автоматических сателлитных пожарных извещателей","resources_path":[]},{"id":"847f13f1-4ab6-497f-872f-29859ca2aad0","title":"сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":119,"questions_statuses":[],"valid_answer":"847f13f1-4ab6-497f-872f-29859ca2aad0","questions_passed":118,"valid_answers":"a123dc3e-56e3-4b14-b1fd-62fbc9f85ca0,c2044920-94c5-486e-b1c0-2bc9d2fe688d,847f13f1-4ab6-497f-872f-29859ca2aad0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1db413af-0ced-4e81-8b86-0ac94e69700f","content":"Максимальная частота воспроизводимая речевыми оповещателями должна быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"36f3aadb-45b3-4005-8172-3d2590a149f8","title":"5000 Гц","resources_path":[]},{"id":"fc58abed-0e2f-4238-95bc-8e2726db41f3","title":"4000 Гц","resources_path":[]},{"id":"5678831c-f031-49d8-a73e-989bb3778409","title":"3000 Гц","resources_path":[]},{"id":"17709f3d-c988-477d-b407-eeffea00a242","title":"6000 Гц","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":120,"questions_statuses":[],"valid_answer":"36f3aadb-45b3-4005-8172-3d2590a149f8","questions_passed":119,"valid_answers":"36f3aadb-45b3-4005-8172-3d2590a149f8"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6a3f9d4b-567e-4e11-bc4e-b31023937718","content":"Световые оповещатели \"Выход\" следует устанавливать:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"cdc5d3a0-1f01-4a73-922c-a47411883865","title":"в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами","resources_path":[]},{"id":"db865af1-2bf6-4227-a48a-5c3eade71dfb","title":"над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону","resources_path":[]},{"id":"2f50df90-effa-40a4-ac6b-4d77a138b67c","title":"в местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка световых оповещателей \"Выход\"","resources_path":[]},{"id":"b2e6955d-df7e-413c-a1ed-a9cf7012d19e","title":"не регламентируется","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":121,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b2e6955d-df7e-413c-a1ed-a9cf7012d19e","questions_passed":120,"valid_answers":"cdc5d3a0-1f01-4a73-922c-a47411883865,db865af1-2bf6-4227-a48a-5c3eade71dfb,2f50df90-effa-40a4-ac6b-4d77a138b67c,b2e6955d-df7e-413c-a1ed-a9cf7012d19e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"41ea5e4b-1914-4f2e-8dd1-b98109e51ab0","content":"Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0f3788d8-b55b-4157-818c-42458922b338","title":"1,90 м","resources_path":[]},{"id":"78526856-7bef-4759-99b3-26ede8b2d04f","title":"2,20 м","resources_path":[]},{"id":"f9db3f0b-598e-4305-af77-09edb80d0a56","title":"1,80 м","resources_path":[]},{"id":"c0fc47c5-0e50-4815-a946-a261bd732c0e","title":"2 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":122,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c0fc47c5-0e50-4815-a946-a261bd732c0e","questions_passed":121,"valid_answers":"c0fc47c5-0e50-4815-a946-a261bd732c0e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e9f60075-ca67-43f0-926a-f166d5d969dc","content":"На сколько типов подразделяется СОУЭ в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны и других характеристик:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"113d344f-9453-49ef-985c-79de3cf645dd","title":"6","resources_path":[]},{"id":"c39f4404-147b-4603-8bbf-9cf8ccd70f40","title":"4","resources_path":[]},{"id":"24279370-68e8-45b3-a26b-ce80976375c8","title":"5","resources_path":[]},{"id":"976caa3c-c889-460a-8ed9-0a99b2af7d7d","title":"3","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":123,"questions_statuses":[],"valid_answer":"24279370-68e8-45b3-a26b-ce80976375c8","questions_passed":122,"valid_answers":"24279370-68e8-45b3-a26b-ce80976375c8"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"01f9e99d-5201-41ec-a6a0-75a552fc063f","content":"«Помещение с мокрыми процессами», это:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"28d31530-62b9-4a8b-8acc-492d56ff758d","title":"помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 26 °C","resources_path":[]},{"id":"3518c0cd-99fb-473c-93ac-df29b29ce4ad","title":"помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 26 °C","resources_path":[]},{"id":"0e3c41bf-67b2-43f0-8d46-c51428d43b3e","title":"помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 75% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C","resources_path":[]},{"id":"3baef629-abb5-4b52-a294-a93d1e5a1eb3","title":"помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 80% при температуре от 16 до 26 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 24 °C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":124,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0e3c41bf-67b2-43f0-8d46-c51428d43b3e","questions_passed":123,"valid_answers":"0e3c41bf-67b2-43f0-8d46-c51428d43b3e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4459359f-ee3b-4dbf-9198-febccb3fdbaf","content":"Какие из перечисленных помещений следует защищать Системой пожарной сигнализации: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f2273076-4534-4d67-bd04-614dc7c965b0","title":"помещения с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов","resources_path":[]},{"id":"5d9ca41a-1b08-4409-bbfa-8bf5ac584f97","title":"помещения категории В4 в зданиях класса Ф3.5","resources_path":[]},{"id":"82389b02-f64d-4760-b088-5380176ce23b","title":"помещения тамбуров и тамбур-шлюзов","resources_path":[]},{"id":"aee713f8-ec26-44f3-bbb2-4d2e07b3802a","title":"помещения чердаков в зданиях класса Ф4.1","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":125,"questions_statuses":[],"valid_answer":"aee713f8-ec26-44f3-bbb2-4d2e07b3802a","questions_passed":124,"valid_answers":"aee713f8-ec26-44f3-bbb2-4d2e07b3802a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c10e2626-5a75-4e93-b7df-d8b680271bc5","content":"Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет ____  и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6cec2aed-fa89-41e6-87a2-adeeb85a1989","title":"35%","resources_path":[]},{"id":"e30f6802-69f7-462f-ad04-9e9a902f6ec0","title":"50%","resources_path":[]},{"id":"ff905899-5807-4f4f-813c-e82359188834","title":"30%","resources_path":[]},{"id":"4bc7af47-f77a-4770-8b7a-29345d55cad7","title":"40%","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":126,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4bc7af47-f77a-4770-8b7a-29345d55cad7","questions_passed":125,"valid_answers":"4bc7af47-f77a-4770-8b7a-29345d55cad7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b55467ba-47d0-4a07-9066-b352d5663686","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 100°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"91fa06b5-8946-4d7d-b010-06f90bb9b756","title":"141°C","resources_path":[]},{"id":"2ecec9d7-efda-4066-aae2-c3720f84b66f","title":"163°C","resources_path":[]},{"id":"1c1ba6e6-0400-4851-bc69-951418f338ae","title":"182°C","resources_path":[]},{"id":"102c4b14-d3bb-4b0a-88d8-e2f8ed3e86e9","title":"204°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":127,"questions_statuses":[],"valid_answer":"91fa06b5-8946-4d7d-b010-06f90bb9b756","questions_passed":126,"valid_answers":"91fa06b5-8946-4d7d-b010-06f90bb9b756"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"436903ad-e796-4d1e-a7d0-b8cd9a613bc9","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 120°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"376684a8-bad4-492f-be91-246e5cedc2d4","title":"141°C","resources_path":[]},{"id":"7a4f0a5a-05ea-4a02-8e3e-0892c0f845d3","title":"163°C","resources_path":[]},{"id":"e21b1093-818c-4022-8e12-aeec3d723c1f","title":"182°C","resources_path":[]},{"id":"b85a70d9-f390-4bb4-99d8-b80d9b04f7e4","title":"204°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":128,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7a4f0a5a-05ea-4a02-8e3e-0892c0f845d3","questions_passed":127,"valid_answers":"7a4f0a5a-05ea-4a02-8e3e-0892c0f845d3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ec110996-cdb9-4366-8fa4-09bd6ce8be6d","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 140°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a90cfdd6-80a7-419e-a9b2-496c0a45b2c6","title":"141°C","resources_path":[]},{"id":"090d9456-92eb-4319-9836-3a4ab99a8c7f","title":"163°C","resources_path":[]},{"id":"08489fd3-6707-4b3e-8138-af5e69fcc8bd","title":"182°C","resources_path":[]},{"id":"035cc6bc-d9c3-409a-a481-b56730a1b365","title":"204°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":129,"questions_statuses":[],"valid_answer":"08489fd3-6707-4b3e-8138-af5e69fcc8bd","questions_passed":128,"valid_answers":"08489fd3-6707-4b3e-8138-af5e69fcc8bd"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"57a693b6-9605-490f-8c4b-7ffa444f4a9b","content":"Автоматические сателлитные пожарные извещатели следует размещать таким образом, чтобы расстояние между центром зоны обнаружения контролируемого признака пожара и центром зоны орошения спринклерного оросителя с принудительным пуском, сопряженного с данным извещателем, не превышало:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"70f7806d-3344-4e9f-a3e1-1f6cdcbeb38a","title":"0,5 м","resources_path":[]},{"id":"0efe3bc2-d030-4871-8e1e-94772a9d3d2d","title":"1 м","resources_path":[]},{"id":"4be70818-20cf-48cb-ae25-b463b4a5e530","title":"0,7 м","resources_path":[]},{"id":"0539ef84-4c18-435d-9502-e1e47fdbbe4a","title":"1,7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":130,"questions_statuses":[],"valid_answer":"70f7806d-3344-4e9f-a3e1-1f6cdcbeb38a","questions_passed":129,"valid_answers":"70f7806d-3344-4e9f-a3e1-1f6cdcbeb38a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"115c23e4-cb04-476d-b385-6376c8b9521b","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 162°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a98b1e91-61e4-4f43-8676-210bd18f4d9c","title":"141°C","resources_path":[]},{"id":"45758939-f964-47e3-a081-55ccccfd0733","title":"163°C","resources_path":[]},{"id":"3be71154-f66b-4ea5-b2be-788ac8d3cf66","title":"182°C","resources_path":[]},{"id":"33f523a3-e1a0-4ea7-9033-611ec4d78048","title":"204°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":131,"questions_statuses":[],"valid_answer":"33f523a3-e1a0-4ea7-9033-611ec4d78048","questions_passed":130,"valid_answers":"33f523a3-e1a0-4ea7-9033-611ec4d78048"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"80703170-b995-487a-ac37-b88b3ab7ffdf","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 185°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"af7007aa-41bc-4023-87ee-0a5fed4082d0","title":"227°C","resources_path":[]},{"id":"6db91249-2098-4b9a-af2f-8f6078aee86e","title":"240°C","resources_path":[]},{"id":"c548dda5-dbb7-47be-9720-4df960237786","title":"260°C","resources_path":[]},{"id":"05e5b37b-3002-4b69-91a1-cc282c0326e5","title":"343°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":132,"questions_statuses":[],"valid_answer":"af7007aa-41bc-4023-87ee-0a5fed4082d0","questions_passed":131,"valid_answers":"af7007aa-41bc-4023-87ee-0a5fed4082d0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c2cf72ab-1acc-4acc-b57e-b5fc6436ad3b","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 200°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"213905e1-5a29-4d4d-86aa-c65aa2ca635e","title":"227°C","resources_path":[]},{"id":"4c95bbfa-dc4d-4fb0-9f2f-587e09e2cdc3","title":"240°C","resources_path":[]},{"id":"b3432725-0649-4730-a8ca-cb91f35add9a","title":"260°C","resources_path":[]},{"id":"e0cee4f5-b3e8-4017-9b32-3924f5853396","title":"343°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":133,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4c95bbfa-dc4d-4fb0-9f2f-587e09e2cdc3","questions_passed":132,"valid_answers":"4c95bbfa-dc4d-4fb0-9f2f-587e09e2cdc3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"97f232ba-eedc-462d-a523-468dff61da8d","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 220°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e68db10d-1d99-4b6f-8b7e-17388df4dade","title":"227°C","resources_path":[]},{"id":"422d022a-0a7b-4298-bb65-5ddcaca184ad","title":"240°C","resources_path":[]},{"id":"4608256b-29f6-4c61-9479-8aa243389cb5","title":"260°C","resources_path":[]},{"id":"dfa8b1f1-d31a-4f63-8f24-93c285201667","title":"343°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":134,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4608256b-29f6-4c61-9479-8aa243389cb5","questions_passed":133,"valid_answers":"4608256b-29f6-4c61-9479-8aa243389cb5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"fdd842c6-249a-4a17-8935-da487aed1bee","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 273 не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"60e1df6d-678c-4643-bf4e-f76398d4d690","title":"8 м","resources_path":[]},{"id":"44772f05-b321-436c-840b-c191303ec9b6","title":"9 м","resources_path":[]},{"id":"7bfe9a1e-4b7c-4ae2-82f1-d2fd30dcda29","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"f8fd1e33-8b0f-485f-892f-c80642c3e67b","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":135,"questions_statuses":[],"valid_answer":"44772f05-b321-436c-840b-c191303ec9b6","questions_passed":134,"valid_answers":"44772f05-b321-436c-840b-c191303ec9b6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c9254a36-f84b-4fd6-8d87-e5c9348309a7","content":"Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 300°C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0e779aff-8bac-427a-bb30-950b3280b923","title":"227°C","resources_path":[]},{"id":"e95b1600-e497-4cfd-8485-e7ea19bd8307","title":"240°C","resources_path":[]},{"id":"dad73ca4-6b4a-4798-8782-cd4703172ee7","title":"260°C","resources_path":[]},{"id":"d5c72aa0-3b0f-4919-adbe-878b44640717","title":"343°C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":136,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d5c72aa0-3b0f-4919-adbe-878b44640717","questions_passed":135,"valid_answers":"d5c72aa0-3b0f-4919-adbe-878b44640717"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"85f2cbc3-5fca-43fa-80f3-35364e6fb8fa","content":"Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, составляет: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"cae02cfb-003e-4267-a755-4191f3eb452f","title":"0,08 м","resources_path":[]},{"id":"5bbf66b0-76c3-4bd4-97df-d199ce95f09b","title":"0,05 м","resources_path":[]},{"id":"513a5542-04b8-4234-80b1-da4522cf3c47","title":"0,18 м","resources_path":[]},{"id":"986ec34a-439b-40a6-9f7a-94f9c778f582","title":"0,10 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":137,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cae02cfb-003e-4267-a755-4191f3eb452f","questions_passed":136,"valid_answers":"cae02cfb-003e-4267-a755-4191f3eb452f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"281ef098-e7e6-40d5-a29f-69c8a811af5c","content":"Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, составляет:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8fe34ea0-d423-468c-abbf-3fe6f176a212","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"cc905422-5bed-42a6-82b9-663ba26a1157","title":"0,35 м","resources_path":[]},{"id":"f7e3c907-347f-4120-af9a-28ab3573d846","title":"0,30 м","resources_path":[]},{"id":"9618730a-991e-47cc-a79e-71c86ec860bb","title":"0,40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":138,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f7e3c907-347f-4120-af9a-28ab3573d846","questions_passed":137,"valid_answers":"f7e3c907-347f-4120-af9a-28ab3573d846"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e3a60a98-9366-46c9-9333-789878f3a49c","content":"Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов, на:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7457a3ab-3d21-4cab-bb59-e722280f0b4d","title":"0,15 м","resources_path":[]},{"id":"eb5d4a53-b199-4cd3-bc63-45f0b668c16d","title":"0,30 м","resources_path":[]},{"id":"569ca35d-0baf-42ba-a586-192ced4990b5","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"0a94af84-a83b-4089-b2f4-2e5f88883037","title":"0,10 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":139,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0a94af84-a83b-4089-b2f4-2e5f88883037","questions_passed":138,"valid_answers":"0a94af84-a83b-4089-b2f4-2e5f88883037"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"966e8178-4be3-4c97-a910-c60198d2feb0","content":"Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 1, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"283f92df-4cf6-4647-a608-bcce7d058c77","title":"30 мин","resources_path":[]},{"id":"a1295ab5-3845-4fae-b74b-7769a95d7852","title":"60 мин","resources_path":[]},{"id":"08c3d5f0-7851-4a46-b923-9c4a670febd6","title":"90 мин","resources_path":[]},{"id":"0869d72c-6851-471b-a2b9-d96b98b749bf","title":"15 мин","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":140,"questions_statuses":[],"valid_answer":"283f92df-4cf6-4647-a608-bcce7d058c77","questions_passed":139,"valid_answers":"283f92df-4cf6-4647-a608-bcce7d058c77"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6c0b9548-c737-42c0-9559-f2cf518818e4","content":"Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 2-6, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"24ba6c3e-40f4-41ad-b5bf-502f870d4d28","title":"30 мин","resources_path":[]},{"id":"9212b21e-e255-428b-99aa-7062d2218ca4","title":"60 мин","resources_path":[]},{"id":"b4759f46-d8ad-43b1-9496-d3d90a8f1a17","title":"90 мин","resources_path":[]},{"id":"806f50d8-d662-41ea-ab16-8bfa7b6f27bd","title":"15 мин","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":141,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9212b21e-e255-428b-99aa-7062d2218ca4","questions_passed":140,"valid_answers":"9212b21e-e255-428b-99aa-7062d2218ca4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"cb583fd4-2af5-49ac-83a1-b7476617ec7c","content":"При какой ширине дверных и иных проемов, распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в одну нитку:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"eba0a207-2967-4f77-801b-f7ca99266b9f","title":"до 7 м","resources_path":[]},{"id":"b1f137ac-f83c-4276-a17d-52285e7b0402","title":"до 4 м","resources_path":[]},{"id":"1bedd5eb-45bf-4cde-87e9-36b9d43f995e","title":"до 5 м","resources_path":[]},{"id":"3127a224-2035-491c-ad03-0bde625f3b45","title":"до 8 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":142,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1bedd5eb-45bf-4cde-87e9-36b9d43f995e","questions_passed":141,"valid_answers":"1bedd5eb-45bf-4cde-87e9-36b9d43f995e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4544afb9-dd11-4dc7-8a0c-7dfdf9f2795e","content":"Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включ.:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"031f85bb-df6e-4385-b7f7-684f763b0cdd","title":"6,40","resources_path":[]},{"id":"eaf108fa-5924-4b63-baf6-de06ab909751","title":"6,05","resources_path":[]},{"id":"d14e8da3-48ad-4c92-8ef0-a5c0ceb7c815","title":"5,70","resources_path":[]},{"id":"621eca12-87c6-4a10-a2b4-aa0f9f35a36e","title":"5,35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":143,"questions_statuses":[],"valid_answer":"eaf108fa-5924-4b63-baf6-de06ab909751","questions_passed":142,"valid_answers":"eaf108fa-5924-4b63-baf6-de06ab909751"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c86c5310-ba42-4505-b44d-904c985f89f4","content":"При какой ширине дверных и иных проемов, распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в две нитке:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9db980a7-75a7-4713-8285-b23e42489bd2","title":"7 м и более","resources_path":[]},{"id":"cc6c13b8-abbc-43ad-8157-03641e4a68bd","title":"4 м и более","resources_path":[]},{"id":"83a12cc4-4d43-4fc1-ab15-534451765bb1","title":"5 м и более","resources_path":[]},{"id":"9fa9321b-fcfd-421a-8bf5-bce1a9fe2d79","title":"8 м и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":144,"questions_statuses":[],"valid_answer":"83a12cc4-4d43-4fc1-ab15-534451765bb1","questions_passed":143,"valid_answers":"83a12cc4-4d43-4fc1-ab15-534451765bb1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"32dfe8b7-4306-469d-b465-0eab64abb83f","content":"Удельный расход, при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в одну нитку должен составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8939ccda-d2ce-4f9e-ad7b-3c347882ddab","title":"0,5 л/(с · м)","resources_path":[]},{"id":"ece9261d-6c04-4a21-93bd-4c03d7a44825","title":"1,5 л/(с · м)","resources_path":[]},{"id":"d41cc364-4e39-49b4-b5a9-a2725a52f51f","title":"2,5 л/(с · м)","resources_path":[]},{"id":"68b56195-2fc4-4e43-926e-5c6c6eb3141a","title":"1 л/(с · м)","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":145,"questions_statuses":[],"valid_answer":"68b56195-2fc4-4e43-926e-5c6c6eb3141a","questions_passed":144,"valid_answers":"68b56195-2fc4-4e43-926e-5c6c6eb3141a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"dfc3836f-ac12-4767-971a-c7d5d3b54999","content":"Удельный расход, при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки должен составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"215b5bb7-3ec6-4873-8e01-8844154a127e","title":"0,5 л/(с · м)","resources_path":[]},{"id":"5af90392-c73a-4cc6-bb5c-810232fa5262","title":"1,5 л/(с · м)","resources_path":[]},{"id":"3bf697a1-5d06-4f9f-9b75-d6ac27b39526","title":"2,5 л/(с · м)","resources_path":[]},{"id":"3d3aebc0-68b1-40b5-9358-7a7444e71165","title":"1 л/(с · м)","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":146,"questions_statuses":[],"valid_answer":"215b5bb7-3ec6-4873-8e01-8844154a127e","questions_passed":145,"valid_answers":"215b5bb7-3ec6-4873-8e01-8844154a127e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8bd28072-9326-4a43-be0f-7a7e31c9b31e","content":"При устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки, они должны располагаться между собой на расстоянии:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b24a1289-badc-4dc2-9ae4-8060a1ea72fc","title":"(0,55±0,1) м","resources_path":[]},{"id":"17a56790-8cb3-4ceb-a8b2-8481c2441857","title":"(0,45±0,1) м","resources_path":[]},{"id":"a1a275e9-69ec-4e17-99e0-ef05c44cf8b1","title":"(0,25±0,1) м","resources_path":[]},{"id":"324bb07a-19c2-46d9-a04f-b5fa797f429c","title":"(0,5±0,1) м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":147,"questions_statuses":[],"valid_answer":"324bb07a-19c2-46d9-a04f-b5fa797f429c","questions_passed":146,"valid_answers":"324bb07a-19c2-46d9-a04f-b5fa797f429c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9bd32fee-0d27-4427-beb5-77a30353805b","content":"Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой поздравляются по давлению в диктующем распылителе или в корпусе модуля на:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c5a9a2c6-20bf-4cd5-b2c9-b67b69c12159","title":"не подразделяются","resources_path":[]},{"id":"521e6391-72c9-4eb9-b74f-3ebff50d5ae4","title":"среднего давления","resources_path":[]},{"id":"aedaf327-d4f3-4436-9baf-910b3d989bec","title":"низкого давления","resources_path":[]},{"id":"de6e86f3-5b6f-47a2-a3c7-8d1dac448774","title":"высокого давления","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":148,"questions_statuses":[],"valid_answer":"de6e86f3-5b6f-47a2-a3c7-8d1dac448774","questions_passed":147,"valid_answers":"aedaf327-d4f3-4436-9baf-910b3d989bec,de6e86f3-5b6f-47a2-a3c7-8d1dac448774"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2ae39cb0-fc3a-40fb-9c87-f2a2116d7a2d","content":"Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом по:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b8f7d97c-1d97-4477-929a-0da7ef574d64","title":"ГОСТ Р 55897","resources_path":[]},{"id":"b8c0d7f4-e892-41e3-a0ab-155488f27dae","title":"ГОСТ Р 51043","resources_path":[]},{"id":"7e1d9b3c-97aa-4047-9633-9beffb31bfb9","title":"ГОСТ Р 52163","resources_path":[]},{"id":"b2ce66da-d3e0-4e99-86b1-72a336417b9e","title":"ГОСТ Р 51-77-095","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":149,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b8c0d7f4-e892-41e3-a0ab-155488f27dae","questions_passed":148,"valid_answers":"b8c0d7f4-e892-41e3-a0ab-155488f27dae"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4d8f7c43-a0cb-417e-9e49-cef56fc06964","content":"Исполнение автоматических установок пожаротушения тонкораспылённой водой модульного типа должно соответствовать:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ba4c50f6-49b3-4293-8f3d-dd78c6e6ba88","title":"ГОСТ 12.2.003-91","resources_path":[]},{"id":"06eafe0f-e9b4-45d7-b62e-9f05b2743171","title":"ГОСТ 12.2.037-78","resources_path":[]},{"id":"446f9fd9-2a37-45c1-b6c0-52b2387bedc1","title":"ГОСТ 12.4.009-83","resources_path":[]},{"id":"173468be-6986-459d-9ff3-51f6b6b41f32","title":"ГОСТ Р 53288-2009","resources_path":[]},{"id":"aeca6a1e-8df9-4d65-a770-3b9e4cff104a","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":150,"questions_statuses":[],"valid_answer":"aeca6a1e-8df9-4d65-a770-3b9e4cff104a","questions_passed":149,"valid_answers":"ba4c50f6-49b3-4293-8f3d-dd78c6e6ba88,06eafe0f-e9b4-45d7-b62e-9f05b2743171,446f9fd9-2a37-45c1-b6c0-52b2387bedc1,173468be-6986-459d-9ff3-51f6b6b41f32,aeca6a1e-8df9-4d65-a770-3b9e4cff104a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a73dbcb4-a195-4efb-8af4-9391ce299a6e","content":"Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром менее DN 50, должен составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f4978598-8a42-4726-a114-33dfce0a6afe","title":"не менее 0,1","resources_path":[]},{"id":"533979bb-2938-4336-8e59-7283c3365f14","title":"не менее 0,01","resources_path":[]},{"id":"36c98201-b4c5-4435-bd12-d5d16e5ff1ec","title":"не менее 0,05","resources_path":[]},{"id":"f6c2ca85-9319-433f-a2dd-3d417525de4e","title":"не менее 0,07","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":151,"questions_statuses":[],"valid_answer":"533979bb-2938-4336-8e59-7283c3365f14","questions_passed":150,"valid_answers":"533979bb-2938-4336-8e59-7283c3365f14"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"455bb913-4fe3-4679-bf86-d431a9f974dd","content":"Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром DN 50 и более, должен составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"77b8a605-99d9-4d95-9c27-12785323117f","title":"не менее 0,1","resources_path":[]},{"id":"5a5606a8-6622-4a58-86c0-c2ce9bdfb9ce","title":"не менее 0,01","resources_path":[]},{"id":"f6e4cad0-60a6-47cb-b2a4-ea0cfdd14529","title":"не менее 0,05","resources_path":[]},{"id":"d7f1a28f-d115-4cd5-9cf3-42733b32517b","title":"не менее 0,005","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":152,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d7f1a28f-d115-4cd5-9cf3-42733b32517b","questions_passed":151,"valid_answers":"d7f1a28f-d115-4cd5-9cf3-42733b32517b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"32837334-ffee-46e6-9c35-e31dc3e6d33e","content":"Минимальное расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"17f615c5-890a-4e68-9b18-31cd5b188abe","title":"0,01 м","resources_path":[]},{"id":"343f9a96-5e6c-4d2b-81e0-f5cacbc017e7","title":"0,02 м","resources_path":[]},{"id":"82b8a79d-fd4c-4571-8a9e-0bbabf054534","title":"0,03 м","resources_path":[]},{"id":"94eea27e-c351-4ac2-8a56-7fdad2754acc","title":"0,05 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":153,"questions_statuses":[],"valid_answer":"343f9a96-5e6c-4d2b-81e0-f5cacbc017e7","questions_passed":152,"valid_answers":"343f9a96-5e6c-4d2b-81e0-f5cacbc017e7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d04c7a16-8522-479e-98bb-d92d0a1503ff","content":"На каком расстоянии следует прокладывать трубопровод по стенам зданий от оконных проемов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d54714d6-3bee-4562-869e-e36191312f19","title":"на 0,3 м ниже оконных проемов","resources_path":[]},{"id":"fe222cc4-5d49-4db3-85f8-34431507d537","title":"на 0,5 м ниже оконных проемов","resources_path":[]},{"id":"18f9ee0b-a7df-4c2b-bdb4-4aa35338e79c","title":"на 0,3 м выше оконных проемов","resources_path":[]},{"id":"cc4d2564-aa4c-4a55-a4aa-efdebfc1242a","title":"на 0,5 м выше оконных проемов","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":154,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cc4d2564-aa4c-4a55-a4aa-efdebfc1242a","questions_passed":153,"valid_answers":"cc4d2564-aa4c-4a55-a4aa-efdebfc1242a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"77652558-1c65-4ec8-afac-efee9eff40d1","content":"Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4c3f0df7-b600-4c4a-aefb-e12a0a91b9e1","title":"1,8 м","resources_path":[]},{"id":"9a316b5a-f20b-42a5-a5a1-1ac2c981f841","title":"0,9 м","resources_path":[]},{"id":"f5cb44f1-1d34-42f6-834b-4ba307fddbaa","title":"1,2 м","resources_path":[]},{"id":"c33ff9dd-64ea-40ad-893c-b5ed8c1bbee2","title":"1 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":155,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9a316b5a-f20b-42a5-a5a1-1ac2c981f841","questions_passed":154,"valid_answers":"9a316b5a-f20b-42a5-a5a1-1ac2c981f841"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8f554fef-93da-41ad-932e-01b81972c3ba","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 5500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d8a40953-a024-48b9-9e13-e725a641218d","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"ceb41d8c-e281-462b-a990-b9d63022b733","title":"да","resources_path":[]},{"id":"92ac6183-230a-4bff-86c1-3fdca34866cf","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"c81b4a4c-6cb9-49ae-82aa-13d3b03c6cb5","title":"только при общей площади пожарного отсека более 7000 м2 ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":156,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ceb41d8c-e281-462b-a990-b9d63022b733","questions_passed":155,"valid_answers":"ceb41d8c-e281-462b-a990-b9d63022b733"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c50f0153-9414-4c4f-a77b-859a3c006ef3","content":"Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра свыше DN 25 должно составлять не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0eeea085-4c1f-4eb3-ab0a-a59b59de11e5","title":"1,8 м","resources_path":[]},{"id":"00a8b2fb-1387-4cd8-8c0d-8d080ad0efb6","title":"0,9 м","resources_path":[]},{"id":"44853107-b8f7-40c8-8be2-24ac8dfa945f","title":"1,2 м","resources_path":[]},{"id":"8bfebb88-1a67-4424-9cf3-35467d060e0c","title":"1 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":157,"questions_statuses":[],"valid_answer":"44853107-b8f7-40c8-8be2-24ac8dfa945f","questions_passed":156,"valid_answers":"44853107-b8f7-40c8-8be2-24ac8dfa945f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"21dce514-44e2-4aff-a167-57f2db257058","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 219 не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6298b21d-0213-4c9e-9f89-7976aa7c50ec","title":"8 м","resources_path":[]},{"id":"a4bb5d15-0a75-47ba-9e6d-b6ee7d71e70d","title":"9 м","resources_path":[]},{"id":"5e9f7266-17e6-4601-8213-7de26b5e7310","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"f0a4c61a-4103-46b7-a835-ac8667942cc0","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":158,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a4bb5d15-0a75-47ba-9e6d-b6ee7d71e70d","questions_passed":157,"valid_answers":"a4bb5d15-0a75-47ba-9e6d-b6ee7d71e70d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2b09cc8d-5148-4dd0-ac46-b01d729bd100","content":"Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"152e443a-1a98-4620-a1fa-d4c7e7580e1c","title":"0,15 м","resources_path":[]},{"id":"519bd46b-fd55-4dbb-8694-15645aa7f664","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"447c5dfa-beea-44c0-a058-49de7ecca218","title":"0,30 м","resources_path":[]},{"id":"eb2d1e84-2330-4e23-9b36-1b2ea877c536","title":"0,40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":159,"questions_statuses":[],"valid_answer":"152e443a-1a98-4620-a1fa-d4c7e7580e1c","questions_passed":158,"valid_answers":"152e443a-1a98-4620-a1fa-d4c7e7580e1c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ff6461da-a4ae-442d-875c-886ee878b409","content":"Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b981825d-a793-46d6-b480-3c41b3528f66","title":"0,15 м","resources_path":[]},{"id":"c14ff168-d0d5-4bee-963f-e98a3ffb2999","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"bb9e11db-661d-4bb2-930b-da8e7ef766c9","title":"0,30 м","resources_path":[]},{"id":"0b327021-13a7-4b69-a5fb-9bad559819eb","title":"0,40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":160,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c14ff168-d0d5-4bee-963f-e98a3ffb2999","questions_passed":159,"valid_answers":"c14ff168-d0d5-4bee-963f-e98a3ffb2999"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"42eae92b-35ea-4b1e-a09d-a4c9b4ea31c6","content":"При прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B»  с пределами огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b7d07f43-40b3-4ecd-bce4-b991e21746c3","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"a1feaa6b-4693-401c-9d41-a4b231c0528b","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"bb5c6485-3557-498b-8480-ce888ae4abdd","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"d9cc5881-3a1a-4f78-81ed-f4671a0c8038","title":"EI 120","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":161,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d9cc5881-3a1a-4f78-81ed-f4671a0c8038","questions_passed":160,"valid_answers":"d9cc5881-3a1a-4f78-81ed-f4671a0c8038"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"522ae901-f792-4257-98c5-c4599d6672cd","content":"Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25  должно составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"27b65943-9395-4f36-8346-e2fe5b911d88","title":"0,15 м","resources_path":[]},{"id":"9e6fe79f-b02a-4fe6-86e4-4d8e861f31c0","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"d0806f8e-bd46-445b-b75a-549c1648ace0","title":"0,30 м","resources_path":[]},{"id":"6380e7b2-0aa3-4312-a0b6-8aa44a44784a","title":"0,40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":162,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9e6fe79f-b02a-4fe6-86e4-4d8e861f31c0","questions_passed":161,"valid_answers":"9e6fe79f-b02a-4fe6-86e4-4d8e861f31c0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e62de046-57a0-4139-89d2-c0af5a467aef","content":"Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25  должно составлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7ced6ae5-0c4f-4eaa-a17f-c588b0b3b6c0","title":"0,15 м","resources_path":[]},{"id":"02a18461-9614-4b3c-9af8-d0dffc6b447a","title":"0,20 м","resources_path":[]},{"id":"670a0644-0f23-43b3-b722-e66e9662eb3d","title":"0,30 м","resources_path":[]},{"id":"e64ed00a-d54f-457f-ba98-2670c0e82338","title":"0,40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":163,"questions_statuses":[],"valid_answer":"670a0644-0f23-43b3-b722-e66e9662eb3d","questions_passed":162,"valid_answers":"670a0644-0f23-43b3-b722-e66e9662eb3d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"122ed291-03f0-45a7-88e3-994faf387423","content":"Рекомендуемый запас по емкости приборов  приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных для подключения дополнительных устройств, если иное не определено заданием на проектирование, должен составлять: ","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"74c14e64-02e4-439b-91eb-bbc02b2e4316","title":"не менее 20%, если планировка и вид отделки определен ","resources_path":[]},{"id":"293307f4-0f69-44a3-be3b-1de88ea44f8a","title":"не менее 100%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками","resources_path":[]},{"id":"25bc8bd3-dbe5-4e66-af89-2e504b2f0506","title":"не менее 30%, если планировка и вид отделки определен","resources_path":[]},{"id":"3cda0978-29dd-460e-805f-63ec5ea42d9c","title":"не менее 50%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":164,"questions_statuses":[],"valid_answer":"293307f4-0f69-44a3-be3b-1de88ea44f8a","questions_passed":163,"valid_answers":"74c14e64-02e4-439b-91eb-bbc02b2e4316,293307f4-0f69-44a3-be3b-1de88ea44f8a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0fd54a2d-cd49-4bcb-9d7b-38b4d797ad2c","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 32 мм, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ed7afe19-a5b2-4610-84f8-84ab13b41369","title":"4 м","resources_path":[]},{"id":"96d0f017-90b2-4f8f-ba90-8a901b797b80","title":"2,5 м","resources_path":[]},{"id":"76540ffd-844a-46ae-96e0-855bb7b21260","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"3f4556c1-d619-44d1-bd2f-2de393eb22c3","title":"3,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":165,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3f4556c1-d619-44d1-bd2f-2de393eb22c3","questions_passed":164,"valid_answers":"3f4556c1-d619-44d1-bd2f-2de393eb22c3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8bbb377e-0382-4a7f-a889-8a1803a9511e","content":"При установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения, отклонение положения трубопроводов от запроектированного в плане должно находиться в пределах:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f3e1d12c-a08d-438d-aefd-cbad4df41626","title":"± 2 мм","resources_path":[]},{"id":"2bc5aa4b-f46a-495e-9525-fcd8907287ee","title":"± 5 мм","resources_path":[]},{"id":"bd8825d7-3661-4d85-ab77-8b9377398324","title":"± 15 мм","resources_path":[]},{"id":"1cfbdd2e-917a-45e1-8519-20ad46cbe739","title":"± 10 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":166,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2bc5aa4b-f46a-495e-9525-fcd8907287ee","questions_passed":165,"valid_answers":"2bc5aa4b-f46a-495e-9525-fcd8907287ee"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2e06a78b-b066-4cfc-9da3-5e67bf8d35a8","content":"На каком расстоянии от края опоры следует располагать сварной стык: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e3fd7dc5-d5cf-482b-bd7f-e170a0ca95de","title":"не ближе чем 250 мм","resources_path":[]},{"id":"7a42ab51-7d73-4ca6-904a-19ce9439d983","title":"не ближе чем 200 мм","resources_path":[]},{"id":"641319be-9916-4a66-b4d5-afa1d3e60901","title":"не ближе чем 500 мм","resources_path":[]},{"id":"4ba5e650-2a69-451c-88ae-19a5ffd5c6de","title":"не ближе чем 300 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":167,"questions_statuses":[],"valid_answer":"641319be-9916-4a66-b4d5-afa1d3e60901","questions_passed":166,"valid_answers":"641319be-9916-4a66-b4d5-afa1d3e60901"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"350a06d2-9abe-46f8-b184-ac5ed587b767","content":"Монтаж стальных трубопроводов АУП следует осуществлять в соответствии с требованиями:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"788bad4b-0e07-4d36-8a57-cb0abbb2edc1","title":"СП 10.13130.","resources_path":[]},{"id":"bae18112-da5e-4796-9d4b-64a8bbb5365f","title":"СП 75.13330.","resources_path":[]},{"id":"635e7d1e-23c0-4818-8e94-2c4660d0c94f","title":"СП 15.13330.","resources_path":[]},{"id":"a466c93a-a713-4d5f-b19f-da4f656332cc","title":"СП 8.13130.","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":168,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bae18112-da5e-4796-9d4b-64a8bbb5365f","questions_passed":167,"valid_answers":"bae18112-da5e-4796-9d4b-64a8bbb5365f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f54e2e11-eec1-41f8-9ce9-c8659be1f37d","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 18 мм, должно быть не менее: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1cfac805-877d-4e28-a12c-d48afbd8d2dd","title":"4 м","resources_path":[]},{"id":"d70f81cd-9216-4e17-9e5b-f5a2cf565b38","title":"2,5 м","resources_path":[]},{"id":"2a048006-ab97-4f4b-a2f0-abfd6b5970fe","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"8b9dba14-7d2a-4fb5-8e58-6b215495a37a","title":"3,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":169,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d70f81cd-9216-4e17-9e5b-f5a2cf565b38","questions_passed":168,"valid_answers":"d70f81cd-9216-4e17-9e5b-f5a2cf565b38"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"35c41842-28b1-40c1-8bd8-570f38963734","content":"Питающие трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"aeb81490-de8e-4c97-bfa7-ad17cdcafbfc","title":"СП 8.13130.","resources_path":[]},{"id":"6a30be30-851d-4307-a399-9b0025632d3b","title":"ГОСТ Р 50800-95","resources_path":[]},{"id":"45f46346-b9dc-4390-ae0c-d120619656c9","title":"ГОСТ 3262-75","resources_path":[]},{"id":"d9fd528c-32c8-450b-8b5a-d3c3ecd844a7","title":"СП 10.13130.","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":170,"questions_statuses":[],"valid_answer":"45f46346-b9dc-4390-ae0c-d120619656c9","questions_passed":169,"valid_answers":"45f46346-b9dc-4390-ae0c-d120619656c9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8b50f6de-074c-404f-9358-a0b980049c3c","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 25 мм, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"450cd92f-3f60-4733-8866-e175a0628ad5","title":"4 м","resources_path":[]},{"id":"96fcc750-ad8a-4c88-8398-0b0fd48addf4","title":"2,5 м","resources_path":[]},{"id":"364ce355-7b5c-44cc-8c0d-5b1de4d07299","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"a6f2811f-489d-4fa3-8101-791c28ab31a4","title":"3,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":171,"questions_statuses":[],"valid_answer":"364ce355-7b5c-44cc-8c0d-5b1de4d07299","questions_passed":170,"valid_answers":"364ce355-7b5c-44cc-8c0d-5b1de4d07299"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"27fe49e0-7386-4edc-990b-c13ebfea8db6","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 325 не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"840299de-f81a-49bc-9c4c-5bcd8f0e87d2","title":"8 м","resources_path":[]},{"id":"492f15a2-5c32-49ea-a33f-89f4d4a28e34","title":"9 м","resources_path":[]},{"id":"1c9da00e-20ea-4b42-a539-f83dc4dd99a7","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"f295d52b-90ad-4a58-9560-7bca9d830df1","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":172,"questions_statuses":[],"valid_answer":"492f15a2-5c32-49ea-a33f-89f4d4a28e34","questions_passed":171,"valid_answers":"492f15a2-5c32-49ea-a33f-89f4d4a28e34"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"add56d07-6e31-4100-abfd-464655b68652","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 40 мм, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2daf1bc8-439f-49df-aff7-9556c108f25d","title":"4 м","resources_path":[]},{"id":"c27a5cb3-1cb7-4ec6-afbe-bade15e034d9","title":"2,5 м","resources_path":[]},{"id":"0e5e6cc8-e8de-4175-9d0f-7167b4ec747d","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"d44fb221-fc51-4b3a-a872-a018cc52fbfd","title":"3,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":173,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2daf1bc8-439f-49df-aff7-9556c108f25d","questions_passed":172,"valid_answers":"2daf1bc8-439f-49df-aff7-9556c108f25d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"21a5ddc0-a648-41df-b401-9b08a77e25c4","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 45 мм, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f4d5568b-7566-465a-a228-1f3a397ed20f","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"7189ea8f-97f5-46f1-99b4-da3a18f3897c","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"f4292a19-41ca-49f1-bc53-f942f7fe7fa0","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"36dfb986-ad86-4596-826d-077afc77c737","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":174,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f4d5568b-7566-465a-a228-1f3a397ed20f","questions_passed":173,"valid_answers":"f4d5568b-7566-465a-a228-1f3a397ed20f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"02a3e517-c455-4167-b1dc-c63ef18108ee","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 57 мм, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"64e1f67b-d862-4850-abe9-5384c82f6f2b","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"13c42939-accb-464c-a909-5eb49ea2c004","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"54bfeb20-31fb-4527-8744-f5d8e524da62","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"6f0177d9-a902-4862-8eae-c03c04da2ae6","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":175,"questions_statuses":[],"valid_answer":"13c42939-accb-464c-a909-5eb49ea2c004","questions_passed":174,"valid_answers":"13c42939-accb-464c-a909-5eb49ea2c004"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d7cda716-bc72-4f32-97ed-5382d8102ff5","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 76 мм, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7676aee5-537d-48e2-9bc6-bd6692a73e4b","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"0814b62c-4c38-4848-b990-7afdec24c921","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"b2bfc060-3f5f-4da9-bd7d-6e25931341f4","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"1f64fa5c-ab72-499d-a040-47b07f14df4c","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":176,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b2bfc060-3f5f-4da9-bd7d-6e25931341f4","questions_passed":175,"valid_answers":"b2bfc060-3f5f-4da9-bd7d-6e25931341f4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"14ad363b-db2c-4319-a251-9bf89223a8aa","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 89 мм, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"914dae89-9c6d-4b79-8f48-e093d0e49736","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"1d2015de-ca3f-4303-92f6-16a12f6c050a","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"07d30084-3f40-49c7-bed1-8d539e01f8ec","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"d0c53a40-00be-4a8a-9a51-cc1ba8771315","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":177,"questions_statuses":[],"valid_answer":"07d30084-3f40-49c7-bed1-8d539e01f8ec","questions_passed":176,"valid_answers":"07d30084-3f40-49c7-bed1-8d539e01f8ec"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3dd7dcb5-fe4a-4f82-8cef-60e7450c7cb8","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 133 мм, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a479cc4d-a0b2-4bcf-81b4-9169c29915dc","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"042a8f78-88f7-4c10-9c7b-4dd83f19e2e1","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"effbee91-d93d-4251-8f84-9dc1e2793724","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"9589ee45-a08f-4224-a05a-b89d34050496","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":178,"questions_statuses":[],"valid_answer":"effbee91-d93d-4251-8f84-9dc1e2793724","questions_passed":177,"valid_answers":"effbee91-d93d-4251-8f84-9dc1e2793724"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"da9a268e-1352-4e5d-a9ec-de55e32aa855","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 114 не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d6517625-714c-43d3-92d9-24aa3d622f5c","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"fb4dd12b-b589-4da0-be9e-cdb540dfd87b","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"cc81667f-1b26-49a6-8112-655ed216245f","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"442ec8cd-37b5-4383-a294-e5cc8490da20","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":179,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cc81667f-1b26-49a6-8112-655ed216245f","questions_passed":178,"valid_answers":"cc81667f-1b26-49a6-8112-655ed216245f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"960e201b-c95a-43cd-9361-fbdea33e352f","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 140 не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7401863b-a4ad-44c5-bee6-af4d80c8e94c","title":"4,5 м","resources_path":[]},{"id":"b6890078-88e2-44ee-a445-004ea74fae8d","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"f2c965eb-0062-4f05-9c5b-a9740fb06fed","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"f0c825f2-d331-4ae5-8caa-0250204a04bb","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":180,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f0c825f2-d331-4ae5-8caa-0250204a04bb","questions_passed":179,"valid_answers":"f0c825f2-d331-4ae5-8caa-0250204a04bb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b5b5a2c4-c630-4f42-a414-ac6192f5b54f","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 152 не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9fd81470-6932-4307-b870-1dde845cc09b","title":"8 м","resources_path":[]},{"id":"6c5c3fd8-91a3-4f30-af72-be9a82df84b2","title":"9 м","resources_path":[]},{"id":"5f520530-5108-4e93-b4d1-2288b5a41028","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"7f7cae25-c156-4444-a619-b6a82265ef8d","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":181,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9fd81470-6932-4307-b870-1dde845cc09b","questions_passed":180,"valid_answers":"9fd81470-6932-4307-b870-1dde845cc09b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c4c8d7a1-bf0b-4477-ae6b-13d2f223ef72","content":"Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 159 не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"309e5424-dad3-40de-91bb-83e35991de74","title":"8 м","resources_path":[]},{"id":"d9bee1ba-38a9-445e-92c2-4dfedfd80ac0","title":"9 м","resources_path":[]},{"id":"9b192192-f9e3-4612-9bf6-81a730798a54","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"77760c0f-d745-4bbe-9225-987f1cba3205","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":182,"questions_statuses":[],"valid_answer":"309e5424-dad3-40de-91bb-83e35991de74","questions_passed":181,"valid_answers":"309e5424-dad3-40de-91bb-83e35991de74"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"72cfd150-d581-4075-bec4-cfafc9eb254b","content":"Какая должна быть огнестойкость коробов, каналов при прокладке питающих неметаллических трубопроводов АУП: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"361eb858-d92e-4068-a804-f742182e8e65","title":"не ниже EI 25","resources_path":[]},{"id":"ad801372-cd0e-430a-8be4-3c7845b5d59d","title":"не ниже EI 45","resources_path":[]},{"id":"e2760377-dc8b-48c5-a64b-1bb7a37c4ad2","title":"не ниже EI 15","resources_path":[]},{"id":"862dfc7a-1fed-4e8e-8dc6-8585a938abe8","title":"не ниже EI 30","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":183,"questions_statuses":[],"valid_answer":"862dfc7a-1fed-4e8e-8dc6-8585a938abe8","questions_passed":182,"valid_answers":"862dfc7a-1fed-4e8e-8dc6-8585a938abe8"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a17977cb-3004-4ac2-bbff-e3141d8afd47","content":"На каком расстоянии, при использовании неметаллических труб, должны быть установлены предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя жесткие неподвижные опоры, подвески, кронштейны или хомуты:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"33ee1e5c-acd8-4657-9298-6c88487d1131","title":"не более 0,15 м","resources_path":[]},{"id":"3abb6266-3e79-4a31-9d2b-46b91cbe3f8d","title":"не более 0,25 м","resources_path":[]},{"id":"030e0217-3180-44e9-aad1-2d81f30f29ce","title":"не более 0,1 м","resources_path":[]},{"id":"20ebfa6e-efdb-477d-bb45-21bbfd56e9a9","title":"не более 0,2 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":184,"questions_statuses":[],"valid_answer":"030e0217-3180-44e9-aad1-2d81f30f29ce","questions_passed":183,"valid_answers":"030e0217-3180-44e9-aad1-2d81f30f29ce"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6a04afdf-4e8c-4dd0-a88f-70279de78518","content":"Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"95cb20e4-b6ba-4230-855d-f1dd1cb35b28","title":"25 мм","resources_path":[]},{"id":"8cbe2184-4605-4a08-80ef-42f487f033ec","title":"70 мм","resources_path":[]},{"id":"87442f91-a913-4ba6-a85a-e73715fcbd3a","title":"60 мм","resources_path":[]},{"id":"5225cf20-e56b-40e5-bf43-5c3ef53993b5","title":"50 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":185,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5225cf20-e56b-40e5-bf43-5c3ef53993b5","questions_passed":184,"valid_answers":"5225cf20-e56b-40e5-bf43-5c3ef53993b5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"70a9458e-af3f-4736-ba38-baf01ebef1fd","content":"При прокладке неметаллических трубопроводов АУП вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b9168aed-d579-47d3-a812-ffaa92eb7347","title":"0,15 м","resources_path":[]},{"id":"5813a331-f55f-4459-9eb1-129365406607","title":"0,3 м","resources_path":[]},{"id":"dd647d93-e74e-4414-b742-fb41a6cf6ba7","title":"0,1 м","resources_path":[]},{"id":"8b70ddae-833b-4a67-8fc1-deaeb449caca","title":"0,2 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":186,"questions_statuses":[],"valid_answer":"dd647d93-e74e-4414-b742-fb41a6cf6ba7","questions_passed":185,"valid_answers":"dd647d93-e74e-4414-b742-fb41a6cf6ba7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9ebc6f93-561a-4396-aa57-e26f2d729ab4","content":"Количество генераторов пены определяется расчетом, приведенном в приложении Б СП 485.1311500.2020, при этом их количество должно приниматься не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"607c9536-b16c-4a92-9d41-e9842ae798d5","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"2e07e904-d690-4dd2-affe-389b63af5279","title":"одного","resources_path":[]},{"id":"62465b3b-7318-4491-8168-3b9dd1d5bb1b","title":"трех","resources_path":[]},{"id":"5ecfaf49-ae46-4f1d-8af2-fe4bf55d29ad","title":"двух","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":187,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5ecfaf49-ae46-4f1d-8af2-fe4bf55d29ad","questions_passed":186,"valid_answers":"5ecfaf49-ae46-4f1d-8af2-fe4bf55d29ad"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f4520d50-09a4-4dc5-87dc-d96805cdc96d","content":"Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса в водозаполненных АУП при автоматическом или ручном пуске составляет более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"18c90af2-cd2d-4092-b0dd-c15bde1e3d5d","title":"90 с","resources_path":[]},{"id":"3d2a574b-bd18-4b57-ad7e-b5e7a67cf3e8","title":"30 с","resources_path":[]},{"id":"2d90c352-ca3e-4770-9573-daa170c5f0e9","title":"120 с","resources_path":[]},{"id":"b8bd7662-04ca-4828-873f-9a875bcb7aa4","title":"60 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":188,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b8bd7662-04ca-4828-873f-9a875bcb7aa4","questions_passed":187,"valid_answers":"b8bd7662-04ca-4828-873f-9a875bcb7aa4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"85f9c6e1-1f33-466e-84a7-213ffa5485b7","content":"Всасывающий трубопровод АУП должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a81cc93d-ce21-4cb0-bcbe-ad49cffd0d59","title":"0,05","resources_path":[]},{"id":"ce87c640-6756-46fb-bd03-680bc2a29f85","title":"0,02","resources_path":[]},{"id":"2269a425-6601-4f3b-a8a2-e9962472531c","title":"0,002","resources_path":[]},{"id":"f1d36577-3d99-477e-8e67-d798fe3e4b5b","title":"0,005","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":189,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f1d36577-3d99-477e-8e67-d798fe3e4b5b","questions_passed":188,"valid_answers":"f1d36577-3d99-477e-8e67-d798fe3e4b5b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e7c11659-18bd-4615-9b1d-2b6f26a5dc87","content":"АУП должны соответствовать общим техническим требованиям, установленным:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2eae1a36-016c-4354-825a-3e882e1d73ca","title":"СП 10.13130.","resources_path":[]},{"id":"0ab2a497-60e2-41ba-9a08-fbd2bf80ad16","title":"СП 15.13330.","resources_path":[]},{"id":"1d89cb59-e26a-41c7-8384-6d71dcac2889","title":"СП 8.13130.","resources_path":[]},{"id":"53f9c041-46e3-4e09-95a6-101e3ebe1179","title":"ГОСТ Р 50800-95","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":190,"questions_statuses":[],"valid_answer":"53f9c041-46e3-4e09-95a6-101e3ebe1179","questions_passed":189,"valid_answers":"53f9c041-46e3-4e09-95a6-101e3ebe1179"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c3617920-6417-47cc-9670-8d54487d836b","content":"Установки АУП должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на ____ м, в течение не более ___ с.","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1771ee9a-ad1b-4d62-b85a-677027e00e5b","title":"2; 300","resources_path":[]},{"id":"71586692-e0cf-4803-b659-f249014ed58a","title":"1; 600","resources_path":[]},{"id":"591af3fd-726f-41c4-bf8d-75ca3cea89d7","title":"1; 300","resources_path":[]},{"id":"d6454ca7-1c6c-40e8-a1d6-858134266cb2","title":"2; 600","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":191,"questions_statuses":[],"valid_answer":"71586692-e0cf-4803-b659-f249014ed58a","questions_passed":190,"valid_answers":"71586692-e0cf-4803-b659-f249014ed58a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"67c2582d-add5-4538-8552-ea00381248fd","content":"Оборудование, длину и диаметр трубопроводов АУП необходимо выбирать из условия, что инерционность установки не должна превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d50e1b65-0ce9-4f6d-9bb9-d7292f81f451","title":"60 c","resources_path":[]},{"id":"36504a98-fa19-4608-adad-7b63a8d0961c","title":"120 с","resources_path":[]},{"id":"53086b61-1ff3-4122-8fda-9559dfae7797","title":"240 с","resources_path":[]},{"id":"e590f1a5-a7f9-4478-b711-2ee6c30c332c","title":"180 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":192,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e590f1a5-a7f9-4478-b711-2ee6c30c332c","questions_passed":191,"valid_answers":"e590f1a5-a7f9-4478-b711-2ee6c30c332c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d812e28a-f1d9-422f-b11b-5d073a5aa488","content":"Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"492af2c9-c9b7-4daa-8c78-4433dc46903b","title":"60 с","resources_path":[]},{"id":"18ec5fa3-9db0-451a-aad4-28b55b637349","title":"120 с","resources_path":[]},{"id":"dd0d46df-8c1d-494a-b28d-2eab1a3f06ce","title":"240 с","resources_path":[]},{"id":"933f8939-0860-401f-87ed-23fda4392b38","title":"180 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":193,"questions_statuses":[],"valid_answer":"933f8939-0860-401f-87ed-23fda4392b38","questions_passed":192,"valid_answers":"933f8939-0860-401f-87ed-23fda4392b38"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7c4a9faa-14e7-4f22-b573-66f0485e02df","content":"При какой площади помещения, ввод пены, необходимо осуществлять не менее чем в двух местах, расположенных в противоположных частях помещения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"fb200d99-39ba-4ae7-9a5b-96ffd8f2bc95","title":"более 300 м2","resources_path":[]},{"id":"74fadd85-5b1b-48e1-8d56-9b3e5b6c64c8","title":"более 250 м2","resources_path":[]},{"id":"fc89b9f4-e144-4862-871c-fa73ab3fbbf5","title":"более 400 м2","resources_path":[]},{"id":"6528e424-aa9b-4b60-a2b2-26d55f887c32","title":"более 200 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":194,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fc89b9f4-e144-4862-871c-fa73ab3fbbf5","questions_passed":193,"valid_answers":"fc89b9f4-e144-4862-871c-fa73ab3fbbf5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"23429b51-065e-4e68-9058-e43acf55c901","content":"Для установок азотного пожаротушения параметр негерметичности не должен превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5338eda5-764f-4377-9609-044950a38c03","title":"","resources_path":["https://digital.mchs.gov.ru:85/testing_bucket/symfonybKMitw"]},{"id":"726bf775-fa23-439a-8dd6-7694892b4f08","title":"","resources_path":["https://digital.mchs.gov.ru:85/testing_bucket/symfonypfVc0R"]},{"id":"bc506f5b-7e71-4ccb-b390-365200241fa6","title":"","resources_path":["https://digital.mchs.gov.ru:85/testing_bucket/symfonydzDyAf"]},{"id":"a8086c3d-ed2c-4e4a-9f75-4ac3bd5bfdd7","title":"","resources_path":["https://digital.mchs.gov.ru:85/testing_bucket/symfonyLhjFWD"]}],"questions_count":521,"question_number":195,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5338eda5-764f-4377-9609-044950a38c03","questions_passed":194,"valid_answers":"5338eda5-764f-4377-9609-044950a38c03"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e26e4495-fedf-49dd-8a29-57df2a29b7bf","content":"Установки газового пожаротушения должны соответствовать требованиям:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"50b22c94-8cc9-4f03-8665-adea0261e96b","title":"ГОСТ Р 50690-95","resources_path":[]},{"id":"58579024-a933-4816-81b2-a1cd51a539aa","title":"ГОСТ Р 50900-99","resources_path":[]},{"id":"4bc14b79-c48f-4e74-9db9-f4cafbc9c1e7","title":"ГОСТ Р 50969-96","resources_path":[]},{"id":"521be33c-2c18-4c4f-978d-b204f31ad05a","title":"ГОСТ Р 50800-95","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":196,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4bc14b79-c48f-4e74-9db9-f4cafbc9c1e7","questions_passed":195,"valid_answers":"4bc14b79-c48f-4e74-9db9-f4cafbc9c1e7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d5d0065a-6063-49b9-bba3-6172473ea961","content":"Какой резерв должны иметь централизованные установки газового пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"96e41722-f76a-4242-a944-ac4ff3881fe9","title":"150%","resources_path":[]},{"id":"2a07f547-74fd-4e59-bc61-2a4e9c6bfa2e","title":"200%","resources_path":[]},{"id":"eeb1c9a5-fb43-4209-a1ce-b39cb0ad5bb0","title":"100%","resources_path":[]},{"id":"095ce685-a289-4852-80b3-76696cd36c8d","title":"50%","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":197,"questions_statuses":[],"valid_answer":"eeb1c9a5-fb43-4209-a1ce-b39cb0ad5bb0","questions_passed":196,"valid_answers":"eeb1c9a5-fb43-4209-a1ce-b39cb0ad5bb0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"194fdb71-8e3d-489b-97bf-5ea078108e67","content":"Установка газового пожаротушения должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"685fca8b-de8f-4e32-8587-02eb941d601d","title":"60 с","resources_path":[]},{"id":"49c33a47-dbc6-4d33-a6de-5be896acb9eb","title":"30 с","resources_path":[]},{"id":"530ad309-5e3e-40b3-afb9-c3baca15f2b7","title":"20 с","resources_path":[]},{"id":"c196493f-48f1-4f43-a559-01f754f650df","title":"15 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":198,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c196493f-48f1-4f43-a559-01f754f650df","questions_passed":197,"valid_answers":"c196493f-48f1-4f43-a559-01f754f650df"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"fbd03436-6058-4013-ad89-a325b4f04730","content":"Трубопроводы установок газового пожаротушения должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления должны соответствовать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1edee825-efdd-486e-841d-27a627c907ec","title":"ГОСТ Р 50690-95","resources_path":[]},{"id":"7b599df0-8e86-4b64-9bb8-ed8ec1341a5a","title":"ГОСТ Р 50900-99","resources_path":[]},{"id":"41185def-519a-4743-9103-f0ff57113ece","title":"СП 8.13130.2020","resources_path":[]},{"id":"16d79480-4ccf-4736-81be-4c129422017c","title":"ГОСТ 21130-75","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":199,"questions_statuses":[],"valid_answer":"16d79480-4ccf-4736-81be-4c129422017c","questions_passed":198,"valid_answers":"16d79480-4ccf-4736-81be-4c129422017c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c4dc5a0b-5fa7-402f-9489-0006f56e45f7","content":"За какое время газовая установка пожаротушения (модульная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы), должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащею  концентрации в защищаемом помещении: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9dad441a-90aa-4691-8752-168975f970d0","title":"20 с","resources_path":[]},{"id":"5d00a0b9-123a-4431-89ef-a935fe7216b1","title":"60 с","resources_path":[]},{"id":"6991ef28-d817-4fa0-9230-61cdb1db7be6","title":"15 с","resources_path":[]},{"id":"eb403f65-b0c0-4771-bba8-9087f23a2f9d","title":"10 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":200,"questions_statuses":[],"valid_answer":"eb403f65-b0c0-4771-bba8-9087f23a2f9d","questions_passed":199,"valid_answers":"eb403f65-b0c0-4771-bba8-9087f23a2f9d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ba260573-37fb-41dc-a450-7135848a3159","content":"За какое время газовая установка пожаротушения (централизованная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы), должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащею концентрации в защищаемом помещении: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5aed4cad-e2c0-4567-b40d-8fb2727b095b","title":"20 с","resources_path":[]},{"id":"f51b0ae5-82f4-4f2b-b500-6aa556c56d7d","title":"60 с","resources_path":[]},{"id":"abfca867-c088-4ce5-89f8-bd75f876b07e","title":"15 с","resources_path":[]},{"id":"7a358ece-7dac-4810-b288-b27baae6c96c","title":"10 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":201,"questions_statuses":[],"valid_answer":"abfca867-c088-4ce5-89f8-bd75f876b07e","questions_passed":200,"valid_answers":"abfca867-c088-4ce5-89f8-bd75f876b07e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"04cb198f-6256-441c-967a-a8305838a1e4","content":"За какое время газовая установка пожаротушения (модульная и централизованная установки, в которых в качестве ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы), должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащею  концентрации в защищаемом помещении:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"81585cdf-579b-4805-872e-91c9c7967c5f","title":"20 с","resources_path":[]},{"id":"f58bcabd-eaa7-4028-b536-e9b71fec9efd","title":"60 с","resources_path":[]},{"id":"2b7b1f0d-1a0f-4139-92dd-3dc7031adab7","title":"15 с","resources_path":[]},{"id":"66f1342a-97c9-49f9-a312-229f7d57f52a","title":"10 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":202,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f58bcabd-eaa7-4028-b536-e9b71fec9efd","questions_passed":201,"valid_answers":"f58bcabd-eaa7-4028-b536-e9b71fec9efd"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"92a54346-5d7f-437b-aef0-90d4e5370e62","content":"Зазор между трубопроводом АУП газового пожаротушения и стеной (строительной конструкцией) должен составлять не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9beaced3-8e26-477e-94e9-81018cab6e8a","title":"3 см","resources_path":[]},{"id":"142e0c0a-dc73-4c99-9f0c-f0ee95a371a0","title":"1 см","resources_path":[]},{"id":"00788b96-9e17-4872-a8cc-05c18f1f382f","title":"2 см","resources_path":[]},{"id":"ef23a330-8450-4f16-b2a8-35266590b167","title":"5 см","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":203,"questions_statuses":[],"valid_answer":"00788b96-9e17-4872-a8cc-05c18f1f382f","questions_passed":202,"valid_answers":"00788b96-9e17-4872-a8cc-05c18f1f382f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"478c1282-9fd3-4207-95c2-2fce06351a2a","content":"Система пожарной сигнализации проектируется с целью выполнения следующих основных задач:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6bce4bc1-5999-4578-b455-0c8d7c36bfeb","title":"своевременное обнаружение пожара ","resources_path":[]},{"id":"f1e7ed5d-2bcb-41d4-8981-c90b33d106fd","title":"достоверное обнаружение пожара","resources_path":[]},{"id":"29bc0184-c300-4bdb-b859-84fb0747fca8","title":"сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу","resources_path":[]},{"id":"5dc5a035-be23-47bd-8e47-908d3d0974d7","title":"взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":204,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5dc5a035-be23-47bd-8e47-908d3d0974d7","questions_passed":203,"valid_answers":"6bce4bc1-5999-4578-b455-0c8d7c36bfeb,f1e7ed5d-2bcb-41d4-8981-c90b33d106fd,29bc0184-c300-4bdb-b859-84fb0747fca8,5dc5a035-be23-47bd-8e47-908d3d0974d7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d6c41a33-a138-415e-ae54-b834ae2a5180","content":"Внутренний объем трубопроводов не должен превышать ___ объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °C:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1f8e2e51-9466-4b51-9984-2b3aa4b42447","title":"60%","resources_path":[]},{"id":"4c403474-2cfc-47f0-9aeb-455dcb7ba634","title":"90%","resources_path":[]},{"id":"827a0631-a0a9-4642-a801-48486b08dd1d","title":"85%","resources_path":[]},{"id":"fe9b97b2-79e1-4efe-b0c0-e9607b479ae4","title":"80%","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":205,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fe9b97b2-79e1-4efe-b0c0-e9607b479ae4","questions_passed":204,"valid_answers":"fe9b97b2-79e1-4efe-b0c0-e9607b479ae4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0c6b8f55-349f-4ba7-a5ba-5d84fb20c00c","content":"Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более ___ от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6c7b5985-1e5a-45ba-b751-969729a5a65b","title":"0,8 м","resources_path":[]},{"id":"1f0b748e-d0cf-4752-bf1f-929faaf6e30a","title":"0,6 м","resources_path":[]},{"id":"8913ad60-99dd-4adc-9113-d8f08b56c5de","title":"0,7 м","resources_path":[]},{"id":"80392b25-0558-499d-bf00-f059fca22147","title":"0,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":206,"questions_statuses":[],"valid_answer":"80392b25-0558-499d-bf00-f059fca22147","questions_passed":205,"valid_answers":"80392b25-0558-499d-bf00-f059fca22147"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f432e453-b052-41c8-8856-87143012af48","content":"Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9189b725-055f-4615-a404-5ce1f6306ae4","title":"10%","resources_path":[]},{"id":"f13bf27a-8bd1-4057-a462-db135c56cfbb","title":"25%","resources_path":[]},{"id":"7b95e6af-0496-4bf4-a9fd-ee6a5281756e","title":"20%","resources_path":[]},{"id":"758929c1-1bc4-4ad2-bf22-e0a9818196fd","title":"15%","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":207,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7b95e6af-0496-4bf4-a9fd-ee6a5281756e","questions_passed":206,"valid_answers":"7b95e6af-0496-4bf4-a9fd-ee6a5281756e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7c42a15f-2647-4a03-bfee-28d8881ab996","content":"Максимальное расстояние должно быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4f158e2f-2e8f-496b-9972-7b1fa635636d","title":"800 мм","resources_path":[]},{"id":"0cc1b702-b7cc-4bd2-85ab-4f0adc19c341","title":"900 мм","resources_path":[]},{"id":"77e462c2-848f-478f-bafa-744afea63ca4","title":"400 мм","resources_path":[]},{"id":"06587244-0a20-40f5-a329-df708de81e34","title":"1500 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":208,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0cc1b702-b7cc-4bd2-85ab-4f0adc19c341","questions_passed":207,"valid_answers":"0cc1b702-b7cc-4bd2-85ab-4f0adc19c341"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"cc330b62-11c8-4a83-a3f8-38415ade1297","content":"Расчетный объем пожаротушения определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2342cab2-eda4-422c-b7ae-b059a293054e","title":"1 м","resources_path":[]},{"id":"08998398-bd34-4f7a-809c-34b41a33f203","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"b5f00b5c-6db4-4b87-b309-fa3e1a08e08f","title":"1,5 м","resources_path":[]},{"id":"5035eaf1-5244-4871-8861-e0c2b054cd94","title":"0,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":209,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2342cab2-eda4-422c-b7ae-b059a293054e","questions_passed":208,"valid_answers":"2342cab2-eda4-422c-b7ae-b059a293054e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e428ae42-ac87-4e83-a779-a513f9686028","content":"Алгоритм В должен выполняться при:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"dcdf6d62-aa54-40a9-bed0-c3e349cc95d2","title":"срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса","resources_path":[]},{"id":"fdbd53c7-e62e-4f20-a503-8b01dedc65ac","title":"срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса","resources_path":[]},{"id":"28444ef0-d1f2-45f5-9965-277c11809312","title":"срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":210,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fdbd53c7-e62e-4f20-a503-8b01dedc65ac","questions_passed":209,"valid_answers":"fdbd53c7-e62e-4f20-a503-8b01dedc65ac"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4203ba03-8aaf-4126-8a7c-60e72fe2b0ff","content":"Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"828e203f-148e-47a4-87f0-f6ee28a2b4b0","title":"7 кг/м3","resources_path":[]},{"id":"0493f94e-986a-4576-98ae-ccf48ecc4513","title":"6 кг/м3","resources_path":[]},{"id":"857a0df5-0d85-4224-8a75-0f6896317a8b","title":"9 кг/м3","resources_path":[]},{"id":"58c800fc-7bc5-4d12-96bb-afe1ceea5a4d","title":"10 кг/м3","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":211,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0493f94e-986a-4576-98ae-ccf48ecc4513","questions_passed":210,"valid_answers":"0493f94e-986a-4576-98ae-ccf48ecc4513"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0bdd0f8d-9763-4328-9003-60ec74546f1e","content":"Время подачи расчетного количества ГОТВ при локальном тушении не должно превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"109130ea-2092-41cf-88f4-29dbd5f6f06e","title":"90 с","resources_path":[]},{"id":"f3d25620-5240-48cd-a4de-145d1ef77bea","title":"60 с","resources_path":[]},{"id":"6f5bd55d-3df9-4275-bd1f-d5ac5dc3ce22","title":"30 с","resources_path":[]},{"id":"b85650f5-f701-4ec0-b5b0-7e9c0a335918","title":"45 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":212,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6f5bd55d-3df9-4275-bd1f-d5ac5dc3ce22","questions_passed":211,"valid_answers":"6f5bd55d-3df9-4275-bd1f-d5ac5dc3ce22"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6c2ab3e9-c886-49f4-ab45-9e12b616f682","content":"Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c3fe7361-011a-463b-8f5c-55f928a52c16","title":"СП 8.13130.2020","resources_path":[]},{"id":"d396cf6d-c0fd-4d48-955a-801b26067143","title":"ГОСТ Р 45340.8-2007","resources_path":[]},{"id":"9b59d4cf-a410-425f-a652-11521396d099","title":"ГОСТ Р 53889.7-2012","resources_path":[]},{"id":"06dc0e9a-bf1b-46f3-9e4a-9a8a8befabab","title":"ГОСТ Р 53280.4-2009","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":213,"questions_statuses":[],"valid_answer":"06dc0e9a-bf1b-46f3-9e4a-9a8a8befabab","questions_passed":212,"valid_answers":"06dc0e9a-bf1b-46f3-9e4a-9a8a8befabab"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8dadc553-b66b-4c22-8c28-bde67962511e","content":"Модули порошкового пожаротушения должны соответствовать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d77b13bb-5961-4943-a532-26ea61592cab","title":"СП 8.13130.2020","resources_path":[]},{"id":"6b5a9f8c-f9a3-43e6-8e50-b40f1d1d6221","title":"ГОСТ Р 45340.8-2007","resources_path":[]},{"id":"bc335e23-b32d-431f-94ae-799b55533505","title":"ГОСТ Р 53889.7-2012","resources_path":[]},{"id":"c9c82c48-8035-4b6f-965a-1cbf5a21f3ae","title":"ГОСТ Р 53286-2009","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":214,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c9c82c48-8035-4b6f-965a-1cbf5a21f3ae","questions_passed":213,"valid_answers":"c9c82c48-8035-4b6f-965a-1cbf5a21f3ae"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e71d4545-1fb4-49b6-ad02-e796e6702b06","content":"Модули газопорошкового пожаротушения должны соответствовать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f25d01d7-624d-4a7b-89f4-f119c5baac73","title":"СП 8.13130.2020","resources_path":[]},{"id":"73f56fbd-7ee2-4797-b3b3-db9bcf700759","title":"ГОСТ Р 56028-2014","resources_path":[]},{"id":"e2616ce4-5348-4f14-9539-0e8d3362be80","title":"ГОСТ Р 53889.7-2012","resources_path":[]},{"id":"2b243fbf-70b0-472f-9775-b80af46103a6","title":"ГОСТ Р 53286-2009","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":215,"questions_statuses":[],"valid_answer":"73f56fbd-7ee2-4797-b3b3-db9bcf700759","questions_passed":214,"valid_answers":"73f56fbd-7ee2-4797-b3b3-db9bcf700759"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"fc54c667-8aad-48cf-a3a9-4a2d6d18c53b","content":"Нормативный документ регламентирующий нормы и правила проектирования системы пожарной сигнализации: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"78de1d5f-808e-4fb8-836c-e09e06a862f6","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"5109b772-04d6-42d4-8b0e-763b5847ba1b","title":"СП 5.13130.2009","resources_path":[]},{"id":"6f0c46f9-bf79-44a7-87c1-3136199166f5","title":"СП 486.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"efcaf992-d085-49dc-83b1-cba60c254ddb","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":216,"questions_statuses":[],"valid_answer":"78de1d5f-808e-4fb8-836c-e09e06a862f6","questions_passed":215,"valid_answers":"78de1d5f-808e-4fb8-836c-e09e06a862f6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"28b07924-60f6-4c10-94d7-7f70e6cd5209","content":"СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"798cfbad-7dff-4996-9a34-eab5046c0a61","title":"автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты","resources_path":[]},{"id":"118f2657-01e2-4c3e-9998-d7be8a419254","title":"ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты ","resources_path":[]},{"id":"86276e47-b328-4526-995f-613454fea62c","title":"автоматическое формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты","resources_path":[]},{"id":"68c0cb6c-ab7e-4711-bcec-29323dff5b05","title":"ручное формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":217,"questions_statuses":[],"valid_answer":"118f2657-01e2-4c3e-9998-d7be8a419254","questions_passed":216,"valid_answers":"798cfbad-7dff-4996-9a34-eab5046c0a61,118f2657-01e2-4c3e-9998-d7be8a419254"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"08645b7b-4d41-49f2-999a-f6ad933e4386","content":"Электропитание системы пожарной автоматики следует выполнять в соответствии с:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6bfdc8e8-c8ff-440b-9175-e1110c7afa50","title":"СП 6.13130.2021","resources_path":[]},{"id":"a1247df7-eebf-4794-9d50-17e1aa4c5bf2","title":"СП 5.13130.2009","resources_path":[]},{"id":"af1ab7c8-c678-4ca8-bd4f-14e9d5f6f126","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"87a9b417-9dc4-4b66-b2f6-07a5fb77552e","title":"СП 486.1311500.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":218,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6bfdc8e8-c8ff-440b-9175-e1110c7afa50","questions_passed":217,"valid_answers":"6bfdc8e8-c8ff-440b-9175-e1110c7afa50"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a62f5707-a789-493d-aa08-3c892a992751","content":"Технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b1dea727-19dc-4543-ad6e-742b12773293","title":"от 0,75 м до 1,8 м","resources_path":[]},{"id":"412a576e-1329-4822-a3c2-38863f2a47ca","title":"от 0,65 м до 1,9 м","resources_path":[]},{"id":"b9bcac4e-9723-4fad-8721-694708ce1f17","title":"от 0,70 м до 1,8 м","resources_path":[]},{"id":"d1151305-cb6d-4563-bcbd-c5d9d41cc3ee","title":"от 0,70 м до 1,9 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":219,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b1dea727-19dc-4543-ad6e-742b12773293","questions_passed":218,"valid_answers":"b1dea727-19dc-4543-ad6e-742b12773293"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"637552df-3bcd-4fbe-a015-25fb41dd064e","content":"Расстояние между приборами, функциональными модулями расположенными смежно  и в технической документации отсутствует информация о порядке размещения оборудования, тогда горизонтальные и вертикальные расстояния между ними должны быть не менее: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2d33f6e8-1015-4ad1-87b4-def777d34fb3","title":"50 мм","resources_path":[]},{"id":"4b1251ed-827c-4b9c-9de5-3e94a7048f49","title":"100 мм","resources_path":[]},{"id":"f47d713d-ffc3-4ce5-bbf2-2a820b326d93","title":"20 мм","resources_path":[]},{"id":"25cdb883-0c62-471a-bee7-11a5cc83ba0c","title":"40 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":220,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2d33f6e8-1015-4ad1-87b4-def777d34fb3","questions_passed":219,"valid_answers":"2d33f6e8-1015-4ad1-87b4-def777d34fb3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7d444b9b-e19c-42ff-abf9-149767015b15","content":"Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5ed7e0a0-a458-4c89-8814-6f647974bbd2","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"c1cc3e2f-7688-443b-867b-13b91561b6e8","title":"на первом этаже","resources_path":[]},{"id":"8d1d6529-c044-44f5-b049-e53987afb83e","title":"в подвальном этаже","resources_path":[]},{"id":"f5ca72fe-ebc0-4b26-8d78-82f0262c2702","title":"на первом или цокольном этаже","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":221,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f5ca72fe-ebc0-4b26-8d78-82f0262c2702","questions_passed":220,"valid_answers":"f5ca72fe-ebc0-4b26-8d78-82f0262c2702"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1897a997-0318-45b1-8f16-d4417d0d3a6f","content":"Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e087a838-f53a-47fc-beab-dcd886817461","title":"50 м","resources_path":[]},{"id":"01759a0f-4e06-43b3-a202-74b5301c6038","title":"25 м","resources_path":[]},{"id":"031305a7-b3e0-427f-a59f-6f5152df18dd","title":"30 м","resources_path":[]},{"id":"3013ce2e-75a9-4581-b2a0-ff174bc884a8","title":"15 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":222,"questions_statuses":[],"valid_answer":"01759a0f-4e06-43b3-a202-74b5301c6038","questions_passed":221,"valid_answers":"01759a0f-4e06-43b3-a202-74b5301c6038"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b409f9db-90d0-4c8b-aad4-12d8410e44c8","content":"Алгоритм С должен выполняться при:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f198425f-08c6-49b2-92b7-870da4e7e750","title":"срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса","resources_path":[]},{"id":"28a3ee41-827f-418b-ba2a-f7aa4ef709f9","title":"срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса","resources_path":[]},{"id":"c2a4f37d-e569-4f2d-8157-e27703646bf7","title":"срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":223,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c2a4f37d-e569-4f2d-8157-e27703646bf7","questions_passed":222,"valid_answers":"c2a4f37d-e569-4f2d-8157-e27703646bf7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"5d194a04-d81e-4839-9a45-dda9ef9ac95b","content":"Общее количество извещателей пожарных, подключаемых к одному прибору приемно-контрольному пожарному, не должно превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8c901eb0-fac6-4126-a9ba-bb5e43c9b0a2","title":"812","resources_path":[]},{"id":"edffa07e-05d4-4677-ad6a-655c1aed59d8","title":"256","resources_path":[]},{"id":"09e325a2-ebe6-45b0-b500-499073015063","title":"512","resources_path":[]},{"id":"eaae8017-39d7-4be2-8709-1b11bbdad4fa","title":"412","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":224,"questions_statuses":[],"valid_answer":"09e325a2-ebe6-45b0-b500-499073015063","questions_passed":223,"valid_answers":"09e325a2-ebe6-45b0-b500-499073015063"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"761dfda4-31d8-427c-84cf-410216a04f20","content":"Виды пожарных извещателей (выберите лишнее):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"86e2d8f6-c535-4fe4-a4b6-1a73dddf77f8","title":"газовые извещатели пожарные","resources_path":[]},{"id":"7e497172-f800-4c6f-bf8c-5e7f8cba4432","title":"дымовые извещатели пожарные","resources_path":[]},{"id":"518feed7-5356-4545-8344-c0ad60fcd3b0","title":"тепловые извещатели пожарные","resources_path":[]},{"id":"21ab4fc6-c260-4c88-9ca6-4d6760e10ed1","title":"пожарные извещатели огня","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":225,"questions_statuses":[],"valid_answer":"21ab4fc6-c260-4c88-9ca6-4d6760e10ed1","questions_passed":224,"valid_answers":"21ab4fc6-c260-4c88-9ca6-4d6760e10ed1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c5c5d610-8fd5-48e4-a13e-f8891a9cd2d6","content":"В отдельные зоны контроля пожарной сигнализации должны быть выделены:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"757645b1-b480-4f67-9f09-7547199efe0e","title":"квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами","resources_path":[]},{"id":"6d6a846f-32b6-4191-9f78-c524a05326a0","title":"лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей ","resources_path":[]},{"id":"6aadaf4c-ce98-49e2-aaa6-e6fbf57f158c","title":"эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков","resources_path":[]},{"id":"1bc86c69-112f-481f-a855-6dce88a1da1d","title":"пространства за фальшпотолками/ пространства под фальшполами","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":226,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1bc86c69-112f-481f-a855-6dce88a1da1d","questions_passed":225,"valid_answers":"757645b1-b480-4f67-9f09-7547199efe0e,6d6a846f-32b6-4191-9f78-c524a05326a0,6aadaf4c-ce98-49e2-aaa6-e6fbf57f158c,1bc86c69-112f-481f-a855-6dce88a1da1d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"df106967-8436-4689-9c34-44ee44b02f7c","content":"ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям (выберите лишнее):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6b5fe6cf-6507-41fb-99f7-b114f7033582","title":"площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2","resources_path":[]},{"id":"38592a47-0f07-4bb9-bab2-3fa3c40cc184","title":"одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП ","resources_path":[]},{"id":"ee0a1d99-1fe2-43b2-a7fe-6a744916e4ed","title":"одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2","resources_path":[]},{"id":"e2458e8a-397a-434b-bb93-eee71f5e17b7","title":"одна ЗКПС должна включать себя помещения одного класса функциональной пожарной опасности ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":227,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e2458e8a-397a-434b-bb93-eee71f5e17b7","questions_passed":226,"valid_answers":"e2458e8a-397a-434b-bb93-eee71f5e17b7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c2b27aa4-b19e-4479-a961-823b996d9541","content":"Верно ли утверждение, что единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС?","resources_path":[],"type":"bool","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f9a2be54-86bd-4465-9ce3-fc553e2fba43","title":"Да","resources_path":[]},{"id":"46119c63-9449-4cb5-8a2f-80f3448599b5","title":"Нет","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":228,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f9a2be54-86bd-4465-9ce3-fc553e2fba43","questions_passed":227,"valid_answers":"f9a2be54-86bd-4465-9ce3-fc553e2fba43"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ebf58c23-3912-46d1-af37-a7462d0ea040","content":"Алгоритм A должен выполняться при:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"924f6527-c4b6-4945-873d-bb512f7b8f0b","title":"срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса","resources_path":[]},{"id":"11a6da7b-14b9-437a-bd72-cb09932701b7","title":"срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса","resources_path":[]},{"id":"f27ef936-c259-4910-8195-d1276cff577b","title":"срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":229,"questions_statuses":[],"valid_answer":"924f6527-c4b6-4945-873d-bb512f7b8f0b","questions_passed":228,"valid_answers":"924f6527-c4b6-4945-873d-bb512f7b8f0b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"94e8d242-9356-4e88-b57b-74cc359e4e89","content":"Верно ли утверждение, что выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы A и B могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 3 типа?","resources_path":[],"type":"bool","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0a35befb-f42a-4ec0-8cce-ac94756a62e2","title":"Да","resources_path":[]},{"id":"0032375a-310b-4ffb-825e-20640eb46a41","title":"Нет","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":230,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0032375a-310b-4ffb-825e-20640eb46a41","questions_passed":229,"valid_answers":"0032375a-310b-4ffb-825e-20640eb46a41"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d636d55e-5cea-48a5-8f89-e6d3c4dcce64","content":"Для реализации алгоритмов A и B в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ce6b0d52-fc59-4e42-89cd-12db7e5cb41c","title":"двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП ","resources_path":[]},{"id":"be7cc658-ed4f-4a6e-9c91-a622be58dc98","title":"одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП","resources_path":[]},{"id":"402b5cf9-edfb-4c96-b717-b5e1233f1f00","title":"одним автоматическим безадресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП","resources_path":[]},{"id":"5576f0eb-1e5e-4cfd-ad1c-5fc3bc7ae166","title":"двумя автоматическими адресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":231,"questions_statuses":[],"valid_answer":"be7cc658-ed4f-4a6e-9c91-a622be58dc98","questions_passed":230,"valid_answers":"ce6b0d52-fc59-4e42-89cd-12db7e5cb41c,be7cc658-ed4f-4a6e-9c91-a622be58dc98"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"41af5311-3c6a-41d9-8594-5e554038c285","content":"Для реализации алгоритма C, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2a1700d8-1b58-497c-9a08-67cc5d11a15c","title":"двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП ","resources_path":[]},{"id":"b803147d-6a1f-4e6f-91f0-8203d95f8730","title":"одним автоматическим ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП","resources_path":[]},{"id":"17b3213d-58c7-4aed-89a6-c96aa91fec3a","title":"одним автономным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП","resources_path":[]},{"id":"6a178842-d861-49fc-bb21-30d7bdba32ea","title":"двумя автономными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":232,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2a1700d8-1b58-497c-9a08-67cc5d11a15c","questions_passed":231,"valid_answers":"2a1700d8-1b58-497c-9a08-67cc5d11a15c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b44e2e4d-0bac-4e39-a129-2477edb5c2aa","content":"Для выполнения любого алгоритма достаточно срабатывания ____ ИПР","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e45b4fe9-06e7-417b-bae6-c22204328ff6","title":"одного","resources_path":[]},{"id":"5ecc7c5c-9699-4892-9830-559a640e7440","title":"двух","resources_path":[]},{"id":"62e38e1b-76b3-408e-b6ac-0bde40daa1e2","title":"не регламентируется ","resources_path":[]},{"id":"263c9068-1ffd-4014-8a0d-0170d8c50715","title":"трех","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":233,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e45b4fe9-06e7-417b-bae6-c22204328ff6","questions_passed":232,"valid_answers":"e45b4fe9-06e7-417b-bae6-c22204328ff6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3ce155cf-734b-40b9-9ebf-87039f70a2b7","content":"Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d169adda-534e-45e4-aa4c-59928166c78f","title":"10 мм","resources_path":[]},{"id":"20414261-7022-4b39-91b1-8edc2356917b","title":"25 мм","resources_path":[]},{"id":"b7e79b96-f566-479c-9dd8-4f4b87ad9dd7","title":"30 мм","resources_path":[]},{"id":"9ac1654a-5189-43d6-b948-5821e9970386","title":"40 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":234,"questions_statuses":[],"valid_answer":"20414261-7022-4b39-91b1-8edc2356917b","questions_passed":233,"valid_answers":"20414261-7022-4b39-91b1-8edc2356917b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ab132051-670c-48e7-adfe-f40e5352d346","content":"Максимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"12589f31-fbf2-48af-a821-367d07892dec","title":"600 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП","resources_path":[]},{"id":"94dc6ce8-b62a-4602-8fd4-d9306e157c46","title":"500 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП","resources_path":[]},{"id":"8b7c815e-a89b-4f3b-80f3-ff7421db7342","title":"600 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП ","resources_path":[]},{"id":"c43b118e-a120-4f18-a64b-dc57973a1270","title":"500 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":235,"questions_statuses":[],"valid_answer":"12589f31-fbf2-48af-a821-367d07892dec","questions_passed":234,"valid_answers":"12589f31-fbf2-48af-a821-367d07892dec"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e83e13db-9d78-4e9f-81a3-8b53fd88a437","content":"Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до воздухозаборного отверстия аспирационного ИП должно быть:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"62981268-9482-478a-95a7-60a29bf809cc","title":"900 мм","resources_path":[]},{"id":"cf81d052-47f0-493c-aba7-c950ad3a838a","title":"500 мм","resources_path":[]},{"id":"11ec12cd-11d4-4423-891b-714ab0668fe1","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"ff34afe3-fb13-400d-b170-9991bfd7d7ad","title":"600 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":236,"questions_statuses":[],"valid_answer":"11ec12cd-11d4-4423-891b-714ab0668fe1","questions_passed":235,"valid_answers":"11ec12cd-11d4-4423-891b-714ab0668fe1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1d2d1004-1997-48b9-88a7-ad0116a09b2a","content":"Верно ли утверждение, что при размещении ИП на высоте более 6 м, а также под фальшполами и над подвесными (подшивными, натяжными) потолками должен быть определен вариант(ы) доступа к ИП для обслуживания и ремонта?","resources_path":[],"type":"bool","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2bcc58a0-49f6-44c6-8828-74fd8ee3a755","title":"Да","resources_path":[]},{"id":"91cd3ff7-e8ee-4f4e-8aa2-1d3f4982a158","title":"Нет","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":237,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2bcc58a0-49f6-44c6-8828-74fd8ee3a755","questions_passed":236,"valid_answers":"2bcc58a0-49f6-44c6-8828-74fd8ee3a755"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"54b33181-38a7-4c43-a06f-ae47cc7990ab","content":"Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включ.:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ec0e152f-dc53-467d-aedd-1688e86c9104","title":"3,20","resources_path":[]},{"id":"b4cef659-68f7-42bd-8213-ba17b466051a","title":"3,55","resources_path":[]},{"id":"b507ed01-deeb-4811-89e3-68f5423a8512","title":"2,85","resources_path":[]},{"id":"ef99a6fd-b63f-4fd2-a4a5-c5a4f638375a","title":"3,45","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":238,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b4cef659-68f7-42bd-8213-ba17b466051a","questions_passed":237,"valid_answers":"b4cef659-68f7-42bd-8213-ba17b466051a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2ddfe5ca-256b-4495-b7b3-fb6b7dc02f87","content":"Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включ.:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"91b2bb5f-0ac1-418b-ab40-e09773c13aa6","title":"3,20","resources_path":[]},{"id":"bdc1873d-e7bb-491e-89f1-4b3eedac77ab","title":"3,55","resources_path":[]},{"id":"d999a902-e055-4786-8795-a45536b3d5bb","title":"2,85","resources_path":[]},{"id":"fad74377-3352-4c78-9797-181ee5f6681b","title":"3,45","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":239,"questions_statuses":[],"valid_answer":"91b2bb5f-0ac1-418b-ab40-e09773c13aa6","questions_passed":238,"valid_answers":"91b2bb5f-0ac1-418b-ab40-e09773c13aa6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c8479fc4-811b-489a-b605-b469d4826598","content":"Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 9,0 включ.:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"38b03171-163c-4a13-90a5-93ee27b26c61","title":"3,20","resources_path":[]},{"id":"405368dd-242d-4989-8e4d-2b9b5129204d","title":"3,55","resources_path":[]},{"id":"d9f7c553-3bba-4ce9-814b-7bfa110957b1","title":"2,85","resources_path":[]},{"id":"526e16e2-ebd9-4d7e-aa1c-76901a470718","title":"3,45","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":240,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d9f7c553-3bba-4ce9-814b-7bfa110957b1","questions_passed":239,"valid_answers":"d9f7c553-3bba-4ce9-814b-7bfa110957b1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8cb0f624-69d6-4749-b934-94b7d372be61","content":"Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включ.:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f50f5d5f-6026-4278-9af1-c4d4fb810383","title":"6,40","resources_path":[]},{"id":"045e74ed-3af9-4e6a-a36b-28f18f097188","title":"6,05","resources_path":[]},{"id":"2bc84aa7-aeb2-4459-82e7-1eca83e9db68","title":"5,70","resources_path":[]},{"id":"0a792a8e-10fe-4c1b-8b57-0135ffe1a724","title":"5,35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":241,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f50f5d5f-6026-4278-9af1-c4d4fb810383","questions_passed":240,"valid_answers":"f50f5d5f-6026-4278-9af1-c4d4fb810383"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"53229c2a-7247-46f9-99d7-3e66c95b66e6","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа подземные, надземные высотой 2 этажа и более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3486223f-dd19-4c84-97b2-6a0fe3252eba","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"797c74a2-b4d8-4e30-a107-140a9ec75ca2","title":"да, независимо от площади и этажности","resources_path":[]},{"id":"fef88907-5344-4183-be0c-d60c44e48f16","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"df772749-bfd3-4cbd-be75-f0413b26e7c3","title":"только при общей площади пожарного отсека 3000 м2 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":242,"questions_statuses":[],"valid_answer":"797c74a2-b4d8-4e30-a107-140a9ec75ca2","questions_passed":241,"valid_answers":"797c74a2-b4d8-4e30-a107-140a9ec75ca2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c596c7cb-6a8c-4df3-838a-9e121fd26ff7","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4a9422f5-fee7-4654-88b3-82f398511aa8","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"61fc90f1-e23d-40f3-8169-553d586cf776","title":"да","resources_path":[]},{"id":"38581da2-7906-4bfe-81b0-dfe352564b7e","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"ef12b20d-eb69-438b-a74b-4a1ba351c8a9","title":"только при общей площади пожарного отсека более 3600 м2 ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":243,"questions_statuses":[],"valid_answer":"61fc90f1-e23d-40f3-8169-553d586cf776","questions_passed":242,"valid_answers":"61fc90f1-e23d-40f3-8169-553d586cf776"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3917d33c-9e61-485a-be19-2e16312baf57","content":"Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 10,0 включ.:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c267fd07-f03d-47d0-bc37-ce4175e0e2ff","title":"6,40","resources_path":[]},{"id":"0ffc797b-6e3a-4171-9313-d6dde807c2bd","title":"6,05","resources_path":[]},{"id":"9327fbcf-c721-4935-8e3a-658e171db3b5","title":"5,70","resources_path":[]},{"id":"19d65acc-c108-4b7b-bf9a-d39207752000","title":"5,35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":244,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9327fbcf-c721-4935-8e3a-658e171db3b5","questions_passed":243,"valid_answers":"9327fbcf-c721-4935-8e3a-658e171db3b5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4d82dfb0-ca8c-4665-80a6-c5085545e496","content":"Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 10,0 до 12,0 включ.:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b746c400-0b41-49e4-8e74-1a1bad98384b","title":"6,40","resources_path":[]},{"id":"b63a15ac-2ef8-44e3-92da-e019eca496f6","title":"6,05","resources_path":[]},{"id":"54c7995c-e9ab-427c-9fe7-046d7eaaed71","title":"5,70","resources_path":[]},{"id":"6790ad38-be04-4659-ae29-8748e559fb2c","title":"5,35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":245,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6790ad38-be04-4659-ae29-8748e559fb2c","questions_passed":244,"valid_answers":"6790ad38-be04-4659-ae29-8748e559fb2c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9c570d06-1111-4b1b-a6b5-329249d0552e","content":"Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"596189c0-7618-46f7-ac84-608751fdfe15","title":"19 м","resources_path":[]},{"id":"dec0fd24-6b28-4091-81d3-31dc96811029","title":"21 м","resources_path":[]},{"id":"a9ccac99-f91e-4f2e-8f50-881eb0cab407","title":"17 м","resources_path":[]},{"id":"9e6924e5-d753-4d43-bd9e-121f3e518714","title":"23 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":246,"questions_statuses":[],"valid_answer":"dec0fd24-6b28-4091-81d3-31dc96811029","questions_passed":245,"valid_answers":"dec0fd24-6b28-4091-81d3-31dc96811029"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3195a8b9-57d7-4ba5-8193-4b638f2d8ae1","content":"Оборудование системами противопожарной защиты помещений автозаправочных станций следует осуществлять в соответствии с положениями:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"74eb168a-1cff-4d68-a1a8-2d755b87714a","title":"СП 12.13130","resources_path":[]},{"id":"26d1a686-c83d-4aa6-8115-5547f80a16a4","title":"СП 484.1311500","resources_path":[]},{"id":"7b8e02bc-6929-427e-b1fb-7233689a0db3","title":"СП 156.13130","resources_path":[]},{"id":"95680379-488e-41fb-aab8-8c7da61134ea","title":"СП 486.1311500","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":247,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7b8e02bc-6929-427e-b1fb-7233689a0db3","questions_passed":246,"valid_answers":"7b8e02bc-6929-427e-b1fb-7233689a0db3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"09f3b6b4-17c7-495e-b144-7318e20d1013","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6b38ee62-ce6c-47d8-90f0-e8f963070a1c","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"4367543e-d13e-4ccb-8dd5-4ff5978a7084","title":"да, независимо от площади и этажности","resources_path":[]},{"id":"36b489a8-d8f3-46d3-aa01-93f83f3c2132","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"bcbae343-dbd2-4d2f-9f1d-ab35ea04449e","title":"только при общей площади пожарного отсека 100 м2 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":248,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4367543e-d13e-4ccb-8dd5-4ff5978a7084","questions_passed":247,"valid_answers":"4367543e-d13e-4ccb-8dd5-4ff5978a7084"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"417b1b58-c8da-4c82-9ad2-f9be3848766d","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c4afac87-87b4-4d02-9a23-71a3b10ed3f0","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"e4a83e87-84f7-4ca4-b9ab-1378835107ff","title":"да, независимо от площади и этажности","resources_path":[]},{"id":"624998cb-0900-480a-bd9a-ed03b0c77da7","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"0635733a-55fb-40a8-96ad-5153e3f4a635","title":"только при общей площади пожарного отсека 300 м2 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":249,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e4a83e87-84f7-4ca4-b9ab-1378835107ff","questions_passed":248,"valid_answers":"e4a83e87-84f7-4ca4-b9ab-1378835107ff"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"5f1b701c-f483-47c8-b8be-b3e9e4414282","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 13300 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5dda2bca-bf8c-4782-b105-f8b157b1c734","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"bca58db9-e4a1-4fd7-b615-c2885024e4a1","title":"да","resources_path":[]},{"id":"d57b3fc0-3cab-49bb-bd9d-4399985fd482","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"636dff56-eb6e-4fd0-8aca-5ec527ecd10a","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 7000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":250,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bca58db9-e4a1-4fd7-b615-c2885024e4a1","questions_passed":249,"valid_answers":"bca58db9-e4a1-4fd7-b615-c2885024e4a1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"36a8a357-f847-40f1-9d02-cbe7a81bfad5","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 15500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"03476ff5-42ee-495d-9aed-afa36451a6cf","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"52f60395-aacf-4110-8227-4833dcc1deee","title":"да","resources_path":[]},{"id":"85f38ce6-ff8d-4a7a-9c6f-b7bfc542bcec","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"6cd59182-bbc5-40dd-88b7-9fc5a4ed70bf","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 3700 м2 ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":251,"questions_statuses":[],"valid_answer":"03476ff5-42ee-495d-9aed-afa36451a6cf","questions_passed":250,"valid_answers":"03476ff5-42ee-495d-9aed-afa36451a6cf"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b751ac1f-3102-475f-b4a3-425474e4d976","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3600 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3c19b69a-6867-4125-af97-86d7a2dcc7bc","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"865892f7-18d5-429b-af08-98e3d7a7feeb","title":"да","resources_path":[]},{"id":"c4aba554-d4bb-45ce-a62e-2e5224f5660a","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"771fa476-36e9-4f52-b6c9-fd6d33aa647e","title":"только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":252,"questions_statuses":[],"valid_answer":"865892f7-18d5-429b-af08-98e3d7a7feeb","questions_passed":251,"valid_answers":"865892f7-18d5-429b-af08-98e3d7a7feeb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f993b344-51df-4bef-89c2-e6d4b47e1aaa","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и  класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a4abfcd5-12e8-4468-bdd3-8990b85c226a","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"d80efd43-ce0f-48d2-9c88-feab2b19ef32","title":"да","resources_path":[]},{"id":"38d6bb60-a2d3-4e11-9821-9f2fddacf895","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"0df48e3f-fb33-4bff-a4b1-3817bbb36376","title":"только при общей площади пожарного отсека более 3600 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":253,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d80efd43-ce0f-48d2-9c88-feab2b19ef32","questions_passed":252,"valid_answers":"d80efd43-ce0f-48d2-9c88-feab2b19ef32"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"97c6a406-6d57-4feb-9967-9623d90aa04b","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и  класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3600 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"cde6449a-12e7-4b57-ac7b-836595dc05ca","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"b9e4ef9e-935d-419c-8960-8f151eeb8aca","title":"да","resources_path":[]},{"id":"7452a41b-79b5-4b91-8ec0-131a54d3b132","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"8cf59f69-3a66-47b7-b03d-5ae8c99225d0","title":"только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":254,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b9e4ef9e-935d-419c-8960-8f151eeb8aca","questions_passed":253,"valid_answers":"b9e4ef9e-935d-419c-8960-8f151eeb8aca"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3555b4bd-b3d3-4169-9670-f7fc8c3ae065","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и  класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3800 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"fd860fc8-9992-4dae-bbab-10c5ce45ed09","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"4a43e9ea-571d-46d5-988b-d9c70eac4ad0","title":"да","resources_path":[]},{"id":"e0b9b682-a4b4-4906-ad50-075707856975","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"5f9d084c-81cb-4b28-8880-de36fe64bb66","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 3700 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":255,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fd860fc8-9992-4dae-bbab-10c5ce45ed09","questions_passed":254,"valid_answers":"fd860fc8-9992-4dae-bbab-10c5ce45ed09"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"16c67235-bbe6-44bb-bc76-4da0fb4e75ab","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 1500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f8b3ea93-4ec4-421b-b439-1a5de15b3fee","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"9f296869-8916-43f7-96e3-6d72624e4cd1","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 1000 м2","resources_path":[]},{"id":"70a67cbb-2d0b-4666-85b4-a2fa24f83681","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"819b4ead-b7a4-4985-9654-7978894edc3b","title":"да","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":256,"questions_statuses":[],"valid_answer":"819b4ead-b7a4-4985-9654-7978894edc3b","questions_passed":255,"valid_answers":"819b4ead-b7a4-4985-9654-7978894edc3b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7376f89d-6203-4e81-a151-c030607ac19d","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"41da8b0f-65ce-416a-9436-d23d35357caa","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"a3a046da-6813-4b7a-81e9-45888d626874","title":"да","resources_path":[]},{"id":"35ca2b3a-5688-454c-a21b-732ff67a3437","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"7ad71843-464c-42e5-9399-d9f0f072c3b7","title":"только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":257,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a3a046da-6813-4b7a-81e9-45888d626874","questions_passed":256,"valid_answers":"a3a046da-6813-4b7a-81e9-45888d626874"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c784bdb3-e1c1-4c0f-89ba-68dbeb5743cc","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5b849654-8506-48b7-a386-cc3b0f4ebc91","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"7a72c364-5f28-4b83-8315-4063a9049b08","title":"да","resources_path":[]},{"id":"90f42ad5-addc-42c3-bb28-08306beca4d3","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"08d8fae3-66f3-45d6-8f8f-731673fd4705","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 2200 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":258,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5b849654-8506-48b7-a386-cc3b0f4ebc91","questions_passed":257,"valid_answers":"5b849654-8506-48b7-a386-cc3b0f4ebc91"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"74c11a17-6826-4f43-a3c0-10135dbdbc75","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1000 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ee5f89eb-c18c-4c10-9797-4b6b1e5f4b69","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"6d626fdb-de8b-4952-89f9-9b918257dbb6","title":"да","resources_path":[]},{"id":"918bf65d-7923-43b5-b429-1ebc462b7d2a","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"e3ebb667-13e1-499c-9094-4cdaf3054387","title":"только при общей площади пожарного отсека более 2000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":259,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6d626fdb-de8b-4952-89f9-9b918257dbb6","questions_passed":258,"valid_answers":"6d626fdb-de8b-4952-89f9-9b918257dbb6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"18a5d0a5-eed6-4487-b50f-15438550f9ef","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа  надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1200 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"427611bf-d9cf-41e6-97bc-fa309be3f069","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"a03f056f-386a-4d91-91b8-3bab83de8164","title":"да","resources_path":[]},{"id":"17b58577-1224-4fd4-a016-b38d4c7e5f45","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"204962b5-6fbf-41bc-920c-fa0e2759027d","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 1100 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":260,"questions_statuses":[],"valid_answer":"427611bf-d9cf-41e6-97bc-fa309be3f069","questions_passed":259,"valid_answers":"427611bf-d9cf-41e6-97bc-fa309be3f069"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"aeb8018e-40b4-42dd-ae04-afeb6b2fe98b","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации многоквартирные жилые здания общей площадью пожарного отсека 3500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5eed8490-478e-4254-8c64-aafb3bd0c56d","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"b6609aa0-3832-4fef-8c42-935c602b9bcd","title":"да, не зависимо от площади","resources_path":[]},{"id":"9495649d-cd11-4043-a39d-bb0d12d91a1a","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"1720e1ec-edaf-4a08-b43e-91e166170e21","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 3600 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":261,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b6609aa0-3832-4fef-8c42-935c602b9bcd","questions_passed":260,"valid_answers":"b6609aa0-3832-4fef-8c42-935c602b9bcd"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a959e0a3-a9a1-4fb7-9aba-6328c11dcaef","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации жилые здания высотой более 75 м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"60fce72d-cb16-46a9-b971-774190067a8a","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации ","resources_path":[]},{"id":"fb364192-f8fa-45b5-9de8-1dd490c7c00c","title":"да","resources_path":[]},{"id":"9e4b6e1d-7c2a-475f-a8bd-9a64e864c686","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"0e858616-efa6-4bc5-b214-1ad3575496db","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 50000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":262,"questions_statuses":[],"valid_answer":"60fce72d-cb16-46a9-b971-774190067a8a","questions_passed":261,"valid_answers":"60fce72d-cb16-46a9-b971-774190067a8a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"80d54b9b-14a2-4609-9a30-cb3af19b3f34","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации специализированные дома, дома интернаты для престарелых и инвалидов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7c5d8834-5803-47cc-b3c2-b5b92704356e","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"1cc5637a-21fe-4908-a4bd-1f3bcabb29b9","title":"да, не зависимо от площади","resources_path":[]},{"id":"50b645ac-cfe4-4421-8388-b0e16b751fa3","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"61d8f8aa-cbd2-48b7-bd35-6cc14bc8054d","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 5000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":263,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7c5d8834-5803-47cc-b3c2-b5b92704356e","questions_passed":262,"valid_answers":"7c5d8834-5803-47cc-b3c2-b5b92704356e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"be0855c4-be2d-42f7-ae72-2f2e443ea5d3","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания  общежитий квартирного типа (Ф1.3):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3ae273fa-81f2-4001-bb00-3f9b46153414","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"c3a7f09b-ce73-4449-9773-5d7a4f260107","title":"да, не зависимо от площади","resources_path":[]},{"id":"a0514f26-7625-4db9-b92f-107d38cfc3d3","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"010fc9ca-ae89-4626-9d4e-8eba787ad54c","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 5000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":264,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c3a7f09b-ce73-4449-9773-5d7a4f260107","questions_passed":263,"valid_answers":"c3a7f09b-ce73-4449-9773-5d7a4f260107"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1072bb1e-8144-4d0f-b5f9-6f04e8881640","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания  гостиниц и общежитий не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класса функциональной пожарной опасности Ф1.2):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"36a05372-f921-4f8f-a6f4-2812e9c0d946","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"276a6963-6fa0-4bb7-8a77-325336fffcdb","title":"да, при высоте менее 30 м","resources_path":[]},{"id":"9e3ae1a1-a2ff-4e69-994e-55c20f72349f","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"6774cd20-2b7c-41ac-907f-f110e9b3af79","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 1000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":265,"questions_statuses":[],"valid_answer":"276a6963-6fa0-4bb7-8a77-325336fffcdb","questions_passed":264,"valid_answers":"276a6963-6fa0-4bb7-8a77-325336fffcdb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ffe2ffc5-af65-4526-b348-3d8b8aa58012","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"fd03296b-95e6-4b0f-90b0-ee9db7e72068","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"4fb4697f-d042-4c1d-8ccd-3298c816890b","title":"да","resources_path":[]},{"id":"15acf0d3-5e09-4a3b-9daf-c7d3a85e509b","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"10239451-fdc8-43ae-99d3-630e3afa014e","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":266,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4fb4697f-d042-4c1d-8ccd-3298c816890b","questions_passed":265,"valid_answers":"4fb4697f-d042-4c1d-8ccd-3298c816890b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"bffde381-6284-40e0-87eb-282cd991f77f","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"53f7e009-2544-4618-a2e6-32002d0f5444","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"af979b75-39f9-47d9-8c71-d2c564835429","title":"да","resources_path":[]},{"id":"4ccd0bb8-f6ca-4a8a-9d5c-a0323d7577cc","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"8e8a90c1-d46b-45df-918b-e605996cf54b","title":"только при общей площади пожарного отсека более 2500 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":267,"questions_statuses":[],"valid_answer":"af979b75-39f9-47d9-8c71-d2c564835429","questions_passed":266,"valid_answers":"af979b75-39f9-47d9-8c71-d2c564835429"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6e062a9c-b85c-45ef-a42e-a691d905f369","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"dd40021b-4924-4d1d-b6e8-afaa042e2e8b","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"90349bf3-52f7-45d9-b420-2a2f8579ab33","title":"да","resources_path":[]},{"id":"45937a20-5c04-454f-8b6b-2068cfa8b6f1","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"fce62f03-58e4-46e6-9d42-f452e50219d5","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 900 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":268,"questions_statuses":[],"valid_answer":"dd40021b-4924-4d1d-b6e8-afaa042e2e8b","questions_passed":267,"valid_answers":"dd40021b-4924-4d1d-b6e8-afaa042e2e8b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4506558a-74b8-4601-98bb-47d29b7f6436","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c7c8e486-76d9-49f1-b39e-0d3ae5b91022","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"5c190025-38da-4d3a-881a-66028dee9128","title":"да","resources_path":[]},{"id":"000d4a26-d60f-43bf-8433-9a4040bbbcfd","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"6204e3bf-f9bb-4145-8304-d443bc313e03","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 300 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":269,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5c190025-38da-4d3a-881a-66028dee9128","questions_passed":268,"valid_answers":"5c190025-38da-4d3a-881a-66028dee9128"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"00593d65-53bc-4758-96d1-5ac7d0445c03","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"de8c9ec8-7340-4e0a-9735-5c89d610e84f","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"34cc16fa-35f6-46f8-ae1d-bf6386781501","title":"да","resources_path":[]},{"id":"aa604367-8415-441f-8789-3f30dd974be8","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"cb694297-c00b-4732-afbc-54374854d133","title":"только при общей площади пожарного отсека более 3500 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":270,"questions_statuses":[],"valid_answer":"34cc16fa-35f6-46f8-ae1d-bf6386781501","questions_passed":269,"valid_answers":"34cc16fa-35f6-46f8-ae1d-bf6386781501"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"71f76798-951c-4a0d-bf9c-595770a23d04","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6e3b5c4b-72ae-49e3-98ed-5c5aa2172bde","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"86638e66-eeeb-46de-8497-3c7cb8489a57","title":"да","resources_path":[]},{"id":"7938a75c-21b0-407f-8a67-a27452fa4f65","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"c3b4f43f-e1e8-4daa-a2fd-062ea23a6836","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":271,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6e3b5c4b-72ae-49e3-98ed-5c5aa2172bde","questions_passed":270,"valid_answers":"6e3b5c4b-72ae-49e3-98ed-5c5aa2172bde"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b5621926-aa5e-4179-9b24-207b9b80443c","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"345ee1f4-3b65-42e7-b9de-fb90ccbd63f2","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"824d7a21-ebd0-447d-86b9-bd1a13784064","title":"да ","resources_path":[]},{"id":"1b59a751-f4c1-4541-9c46-2c7e3d97d6f4","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"3d41829c-1179-4a92-a410-681c1b91b39f","title":"только при общей площади помещения более 50 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":272,"questions_statuses":[],"valid_answer":"345ee1f4-3b65-42e7-b9de-fb90ccbd63f2","questions_passed":271,"valid_answers":"345ee1f4-3b65-42e7-b9de-fb90ccbd63f2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1ad06903-b4b9-4c69-971a-9f4ce95fb61f","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного и административно-бытового назначения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a72d0099-3a08-4b69-a474-cb1b5affc2d9","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"8c10c99d-2f2b-4105-a41b-e65532aca618","title":"да, независимо от площади и этажности ","resources_path":[]},{"id":"cb27dbfa-d436-4c21-8027-a7cc4fce8798","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"42941796-7a84-4611-a211-8aed9df9786e","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 200 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":273,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8c10c99d-2f2b-4105-a41b-e65532aca618","questions_passed":272,"valid_answers":"8c10c99d-2f2b-4105-a41b-e65532aca618"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a7b2a20b-64bc-4547-aa3f-203a227c6ab2","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания и сооружения по переработке и хранению зерна:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a9feaffc-9dcb-4016-9837-beffa7bd28bb","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"98600af2-6bbf-44c7-97f6-5a76b3398ded","title":"да, независимо от площади и этажности ","resources_path":[]},{"id":"111f8ea5-0a3d-4054-9a09-ef20a939fa4e","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"535a2e75-d428-4987-aad7-dd6a0d012147","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":274,"questions_statuses":[],"valid_answer":"98600af2-6bbf-44c7-97f6-5a76b3398ded","questions_passed":273,"valid_answers":"98600af2-6bbf-44c7-97f6-5a76b3398ded"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"22020706-1798-489a-9d68-11425530aca7","content":"Допускается ли применять в многоэтажных зданиях вытяжные системы с естественным побуждением?","resources_path":[],"type":"bool","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c8ba5ce9-7403-43a9-9416-9b28623b48be","title":"Да","resources_path":[]},{"id":"f86eba08-a55d-4a0d-a7f2-b0b0a133d8f9","title":"Нет","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":275,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f86eba08-a55d-4a0d-a7f2-b0b0a133d8f9","questions_passed":274,"valid_answers":"f86eba08-a55d-4a0d-a7f2-b0b0a133d8f9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"50d3c657-2b24-4f58-b4ea-4c20315d2aae","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации отдельно стоящие (не пристроенные к другим зданиям) в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"de2adac8-003c-4c5b-8334-879eabdd6884","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"c9e37c9d-600b-47a1-b03e-d64fd158a299","title":"да, независимо от площади и этажности ","resources_path":[]},{"id":"c286e4d8-65d1-452f-b689-866304ca5516","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"b80ba8ed-c62e-4f2c-85e7-666c8ec20aa5","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":276,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c9e37c9d-600b-47a1-b03e-d64fd158a299","questions_passed":275,"valid_answers":"c9e37c9d-600b-47a1-b03e-d64fd158a299"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"bf07920d-1c61-443c-a23c-6be853fd53e7","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигналиазции одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"86614227-8be2-4b5c-b55b-fcc415e6383b","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"a774ac65-2963-4616-b72b-d45144f0dc4e","title":"да","resources_path":[]},{"id":"700bc008-6c2c-43a8-8b10-399d47aefbbe","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"0959b8d3-8688-4a69-865d-f4d0440ade64","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 300 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":277,"questions_statuses":[],"valid_answer":"86614227-8be2-4b5c-b55b-fcc415e6383b","questions_passed":276,"valid_answers":"86614227-8be2-4b5c-b55b-fcc415e6383b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2fb0e5ee-b154-4ce6-9e15-7dcf1ee1ad0c","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8e9e4155-0fd4-4366-9954-e41e1de742e6","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"3296a5ec-e999-41e1-979f-9589ac9be6e4","title":"да ","resources_path":[]},{"id":"3ed24ee2-1e84-4cfb-9ab5-915cc9621bd0","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"1eca6ee0-771c-459a-96a0-f93bc2eb92cb","title":"только при объеме менее 30 м3","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":278,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3296a5ec-e999-41e1-979f-9589ac9be6e4","questions_passed":277,"valid_answers":"3296a5ec-e999-41e1-979f-9589ac9be6e4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"07058060-0396-4fa0-9099-877139ca90d1","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания пожарных депо:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b0fa8801-c269-42c1-a3f6-5c784e213824","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"222c5213-3382-4924-875f-1ba67c66acbf","title":"да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей ","resources_path":[]},{"id":"59368325-cbfb-42c9-9183-0bf49e1a6e29","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"2be09de4-1cb2-48fb-b4da-c9710fe0e37c","title":"только при количестве пожарных автомобилей 4 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":279,"questions_statuses":[],"valid_answer":"222c5213-3382-4924-875f-1ba67c66acbf","questions_passed":278,"valid_answers":"222c5213-3382-4924-875f-1ba67c66acbf"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"37599583-56cd-4f53-9b45-50354b1aefce","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания пожарных депо:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3c527739-a46a-4bc4-a7e6-3ab8bf90b34f","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"b8fe93be-9488-4642-96b3-b3b256cf1dbf","title":"да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей ","resources_path":[]},{"id":"2215be56-5588-4ad2-bb80-abd7989cf4a6","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"a689c67b-b64b-4e88-ac73-e3c04899f4e7","title":"только при количестве пожарных автомобилей 8 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":280,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3c527739-a46a-4bc4-a7e6-3ab8bf90b34f","questions_passed":279,"valid_answers":"3c527739-a46a-4bc4-a7e6-3ab8bf90b34f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9f6ec400-a457-4e53-958b-98253e22fa20","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c6a32ff5-5347-4e4b-b447-73da26762b1d","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"ec2efca7-c545-45de-8a62-95cf9d9420e6","title":"да","resources_path":[]},{"id":"a3905430-1dde-4168-bf7d-1e3bd120f427","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"a7b4a4e2-09d6-408d-9b6e-abe6e249f476","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":281,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c6a32ff5-5347-4e4b-b447-73da26762b1d","questions_passed":280,"valid_answers":"c6a32ff5-5347-4e4b-b447-73da26762b1d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"236c6cb0-9d24-438d-b80d-a7d4f14c44fa","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f5df8b14-8663-4196-af1f-b3b9564014df","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"da3e8a72-711c-4f1b-ba54-482c7d4b059d","title":"да, независимо от площади и этажности ","resources_path":[]},{"id":"2bd1b213-dd5a-4a1a-a1ca-8f7daec3e328","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"2114b214-49b7-4e0e-9d3b-016bf28c3a3d","title":"только при общей площади пожарного отсека более 400 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":282,"questions_statuses":[],"valid_answer":"da3e8a72-711c-4f1b-ba54-482c7d4b059d","questions_passed":281,"valid_answers":"da3e8a72-711c-4f1b-ba54-482c7d4b059d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e3405f28-ee81-4cc0-9cba-85be7f3e2015","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 150 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"aaaa4c20-5266-40dc-8fa2-820603516fed","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"bc77429c-dc54-47c1-9b01-42f0b55c583f","title":"да ","resources_path":[]},{"id":"8769bb15-67f5-4797-8bc3-999b62dc319e","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"a71c31c9-b3bb-481e-85fd-3a11dd2a4628","title":"только при общей площади пожарного отсека менее 50 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":283,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bc77429c-dc54-47c1-9b01-42f0b55c583f","questions_passed":282,"valid_answers":"bc77429c-dc54-47c1-9b01-42f0b55c583f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2778ba67-8636-4ed5-b2ae-05b323464507","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"22ec37c3-563e-4b1a-baf4-5c1deb99c417","title":"Нет","resources_path":[]},{"id":"eaa3fcbb-a497-40c8-854d-8aa63efb133c","title":"Да ","resources_path":[]},{"id":"6b9df0aa-cdbf-4c75-a8e6-cc5a206d5c4e","title":"На усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"a33f856e-cf41-40fb-8445-18e580e01053","title":"Только при общей площади пожарного отсека менее 500 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":284,"questions_statuses":[],"valid_answer":"22ec37c3-563e-4b1a-baf4-5c1deb99c417","questions_passed":283,"valid_answers":"22ec37c3-563e-4b1a-baf4-5c1deb99c417"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"fd4b2821-41b7-4b76-a0fe-40730173c528","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения трехэтажные здания предприятий торговли:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b116f22b-db7b-4afe-bd61-5759ec84d36a","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"f61e7a0d-a556-4dcb-b764-ff73a999f5ac","title":"да, независимо от площади ","resources_path":[]},{"id":"430dec74-8a0e-41f5-b0ba-ff5017b8493c","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"ea49e179-0626-4700-86e1-3093222c1371","title":"только при общей площади пожарного отсека более 400 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":285,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f61e7a0d-a556-4dcb-b764-ff73a999f5ac","questions_passed":284,"valid_answers":"f61e7a0d-a556-4dcb-b764-ff73a999f5ac"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a7664eb8-c17d-41f1-8e0d-d2ee94204c2c","content":"Высота здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 измеряется:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3eb15d52-c9ea-4781-a41d-a01493176438","title":"разностью отметок верхнего и нижнего этажей","resources_path":[]},{"id":"1386592b-ee00-4738-8cce-602bc9f1475e","title":"от нулевой планировочной отметки здания до уровня наиболее отдаленной верхней части здания","resources_path":[]},{"id":"01ba5c6f-d7a0-4002-9ae0-808f42b9107e","title":"от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический, при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа","resources_path":[]},{"id":"daf49e84-be20-4c34-a2ee-09871f5ce8e3","title":"от уровня поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":286,"questions_statuses":[],"valid_answer":"01ba5c6f-d7a0-4002-9ae0-808f42b9107e","questions_passed":285,"valid_answers":"01ba5c6f-d7a0-4002-9ae0-808f42b9107e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b5c66b8c-1f29-451d-ad50-7242a644179b","content":"Встроенные и встроенно-пристроенные административные помещения указанных зданий оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями при площади здания не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e5ed8df1-5660-41a6-8258-3be23b91626d","title":"5500 м2","resources_path":[]},{"id":"2f9e8167-ac81-402a-b0cc-f7f78f8a0c96","title":"1500 м2","resources_path":[]},{"id":"72bcc3ae-2495-428b-9e09-963259076d35","title":"5000 м2","resources_path":[]},{"id":"f6620c33-b26f-4353-8658-ebf4a28f7851","title":"10000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":287,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f6620c33-b26f-4353-8658-ebf4a28f7851","questions_passed":286,"valid_answers":"f6620c33-b26f-4353-8658-ebf4a28f7851"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ccdde4f9-b709-4a38-a3bb-c7d71ccdcb8e","content":"При какой площади здания допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"cf09698d-80c3-482c-9d65-08f075a0af53","title":"не более 100 м2","resources_path":[]},{"id":"ab818647-a463-4d9d-a78b-d83c7a5a3150","title":"не более 1000 м2","resources_path":[]},{"id":"e3c2ebb2-5e20-4608-b044-f3e956a7d14a","title":"не более 500 м2","resources_path":[]},{"id":"f1ccbbb3-e052-4b86-aa76-a772dcacbf4d","title":"не более 50 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":288,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cf09698d-80c3-482c-9d65-08f075a0af53","questions_passed":287,"valid_answers":"cf09698d-80c3-482c-9d65-08f075a0af53"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"24784895-4205-440d-ad16-00b9e60bf8f0","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения электростанций (за исключением частично закрытых кабельных галерей, прокладываемых снаружи зданий, сооружений):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c3ab001d-ce9c-4e87-b726-a34f5ce0da14","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"241ede8b-a4e6-43ce-9807-9bd62381a800","title":"да, независимо от площади ","resources_path":[]},{"id":"b45f6f16-f794-4d64-afe4-422191fe0706","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"d5dfc199-0db3-4ce3-902e-1adf7b96ed12","title":"только при общей площади более 400 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":289,"questions_statuses":[],"valid_answer":"241ede8b-a4e6-43ce-9807-9bd62381a800","questions_passed":288,"valid_answers":"241ede8b-a4e6-43ce-9807-9bd62381a800"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9f557960-e632-4d6a-a237-799bcb0ab3b4","content":"Требования пунктов 10.1 и 10.2 таблицы СП 486.1311500.2020 (с учетом примечания 2) по применению АУП (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными потолками и между двойными полами, расположенные:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a6e5a60b-9991-4676-b23d-ea26b3edf7e8","title":"в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП","resources_path":[]},{"id":"734f4329-ba9e-43b6-af18-fbfcadd21c1a","title":"в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения ","resources_path":[]},{"id":"53fc9ce4-737f-4ef7-9e64-17390f366ba5","title":"в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек","resources_path":[]},{"id":"4de0ca00-34a3-4f09-a74b-51f1e87a9b89","title":"в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":290,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4de0ca00-34a3-4f09-a74b-51f1e87a9b89","questions_passed":289,"valid_answers":"a6e5a60b-9991-4676-b23d-ea26b3edf7e8,734f4329-ba9e-43b6-af18-fbfcadd21c1a,53fc9ce4-737f-4ef7-9e64-17390f366ba5,4de0ca00-34a3-4f09-a74b-51f1e87a9b89"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"22fe98e1-ceea-4b32-b58c-863613049605","content":"При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"03ecebea-4e09-47f7-b8f9-2233ef7b91ec","title":"800 кВ и выше","resources_path":[]},{"id":"abf61cd4-8e5e-428c-a2d4-dd91179d1a71","title":"500 кВ и выше","resources_path":[]},{"id":"e51191da-3e25-47a6-8a2a-b19a6ebded2b","title":"200 кВ и выше","resources_path":[]},{"id":"431b90aa-49d5-44c7-8f14-02fa9dcd8db7","title":"300 кВ и выше","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":291,"questions_statuses":[],"valid_answer":"abf61cd4-8e5e-428c-a2d4-dd91179d1a71","questions_passed":290,"valid_answers":"abf61cd4-8e5e-428c-a2d4-dd91179d1a71"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a9a13149-bf22-49a9-950e-37ac600ae13a","content":"При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d56ea71b-6e99-4c09-ba5d-89f4e3c035e9","title":"менее 800 кв","resources_path":[]},{"id":"2c9d4ddd-007c-4225-a7ad-07a49bc7759c","title":"менее 400 кв","resources_path":[]},{"id":"03cc8106-f815-453b-8cb3-bc4da2020db3","title":"менее 500 кв","resources_path":[]},{"id":"5d7edd5a-a763-43e1-98d0-82a7847e07fe","title":"менее 200 кв ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":292,"questions_statuses":[],"valid_answer":"03cc8106-f815-453b-8cb3-bc4da2020db3","questions_passed":291,"valid_answers":"03cc8106-f815-453b-8cb3-bc4da2020db3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b10a33fd-1ffc-4220-be08-f7657e2cd56f","content":"При какой мощности трансформаторами  кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d3e9b050-979e-44ec-90f5-bd4edf077f97","title":"43 МВА и выше","resources_path":[]},{"id":"4e2c89ce-9404-4c65-9135-2fe74bb792a2","title":"53 МВА и выше ","resources_path":[]},{"id":"7bd93df2-edc5-4b0f-8a45-f5cf4fc82316","title":"63 МВА и выше","resources_path":[]},{"id":"9e6aae29-52a4-45f3-8dbf-0ea59e4c5aa1","title":"73 МВА и выше","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":293,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7bd93df2-edc5-4b0f-8a45-f5cf4fc82316","questions_passed":292,"valid_answers":"7bd93df2-edc5-4b0f-8a45-f5cf4fc82316"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"35cc162e-1e37-4c15-b3cd-c530f07dbf97","content":"При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"685f27ed-271b-4cce-8d18-b13c4d232d24","title":"менее 23 МВА ","resources_path":[]},{"id":"1c6e2126-0325-46b7-8999-441437e648c3","title":"менее 43 МВА","resources_path":[]},{"id":"ae655074-60b3-4576-b081-7bc4f1f0d804","title":"менее 53 МВА","resources_path":[]},{"id":"36fc9032-6c75-4531-aca8-715a6ef8f76a","title":"менее 63 МВА","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":294,"questions_statuses":[],"valid_answer":"36fc9032-6c75-4531-aca8-715a6ef8f76a","questions_passed":293,"valid_answers":"36fc9032-6c75-4531-aca8-715a6ef8f76a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0aa9e7d8-8606-4f99-9cbc-ca63cbcd586a","content":"При каком минимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"67da8b1c-27ce-4d97-9788-d55cbe369be0","title":"7","resources_path":[]},{"id":"cedd318b-8657-4f0a-aeda-161cd8868b81","title":"1,5","resources_path":[]},{"id":"25c69425-4899-409a-b9df-76769302eaad","title":"2,5","resources_path":[]},{"id":"aa0a1b0c-509f-42f6-a2a2-3b1c485f4d93","title":"1","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":295,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cedd318b-8657-4f0a-aeda-161cd8868b81","questions_passed":294,"valid_answers":"cedd318b-8657-4f0a-aeda-161cd8868b81"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"cdb22c71-715c-4c8f-a546-542db9ca177d","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 250 м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9df83d81-5a32-405e-a33c-d78f40f90984","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"9cf3bc96-5f5c-432e-8b94-9edd3fa38357","title":"да ","resources_path":[]},{"id":"31b87c61-e7f3-4e6c-984f-f177c5b787ea","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"4f86b5ea-96e1-49df-8f57-1ba9683a53d3","title":"только при объеме более 500 м3","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":296,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9cf3bc96-5f5c-432e-8b94-9edd3fa38357","questions_passed":295,"valid_answers":"9cf3bc96-5f5c-432e-8b94-9edd3fa38357"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"05d0d758-a462-4951-9dc8-ae7e8c96371b","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 50 м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3f7d1dcd-0dce-40c2-8965-05f0034b64e3","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"d7400d4e-f84b-4ca4-9e83-fd015e67f78c","title":"да","resources_path":[]},{"id":"79d5a9fc-f56a-4336-9462-2b63327a454f","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"b9827b0f-a271-46fd-9767-da4adba08325","title":"только при объеме менее 30 м3","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":297,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d7400d4e-f84b-4ca4-9e83-fd015e67f78c","questions_passed":296,"valid_answers":"d7400d4e-f84b-4ca4-9e83-fd015e67f78c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"40f08c01-0269-49b2-9757-784ab1141481","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ea1d0fe1-422a-4fa8-84ac-4d014517b0fc","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"bd7bf370-319d-4383-9316-a7a06bf13569","title":"да, независимо от длины","resources_path":[]},{"id":"a5c9221b-d671-48bb-9554-d28bf5383414","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"0af17ec5-d87d-46ca-abae-9cb79526e546","title":"только при длине более 40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":298,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bd7bf370-319d-4383-9316-a7a06bf13569","questions_passed":297,"valid_answers":"bd7bf370-319d-4383-9316-a7a06bf13569"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2dedd2ea-6b56-415d-a908-2b713db6284e","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c953d40c-0069-4ee3-ba72-336711263588","title":"нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации","resources_path":[]},{"id":"27e6f766-2023-4511-84fa-4b401ec546ff","title":"да","resources_path":[]},{"id":"db5b467b-0348-4266-81d3-fb93d6d172b5","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"2d904e8e-91a2-4403-84e7-813bc0599b9f","title":"только при общей площади пространства менее 50 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":299,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c953d40c-0069-4ee3-ba72-336711263588","questions_passed":298,"valid_answers":"c953d40c-0069-4ee3-ba72-336711263588"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8acbe700-0aed-429e-be48-1540fdfc308f","content":"При каком объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"33734240-458e-4410-b9af-ee90e05a8816","title":"1,5 и более","resources_path":[]},{"id":"5daaa8c8-6bed-4069-8554-556f094afca9","title":"7 и более","resources_path":[]},{"id":"3366ca63-eea6-48fe-a5b5-f55397c30b16","title":"8 и более","resources_path":[]},{"id":"5960f5ce-c405-41bb-83a3-53fd1cb6f84f","title":"5 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":300,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5daaa8c8-6bed-4069-8554-556f094afca9","questions_passed":299,"valid_answers":"5daaa8c8-6bed-4069-8554-556f094afca9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"84a5cb0d-5b96-45ac-a31f-94d81a30a16a","content":"При каком максимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"92a65fa5-48fe-45dd-ae43-66fb58e93dd9","title":"до 8","resources_path":[]},{"id":"b86c8b3c-679c-4435-a945-8dc126fdc2f3","title":"до 5","resources_path":[]},{"id":"76aa3f4e-f362-4f08-845b-488f04727040","title":"до 7","resources_path":[]},{"id":"b3a6fe1a-d9e5-4e6d-a1ee-582e678293e4","title":"до 1,5","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":301,"questions_statuses":[],"valid_answer":"76aa3f4e-f362-4f08-845b-488f04727040","questions_passed":300,"valid_answers":"76aa3f4e-f362-4f08-845b-488f04727040"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"149518a7-015d-4934-8fcf-2dd44c1aa486","content":"Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2185a887-215c-4b64-9325-c58f4ac8f8b4","title":"ГОСТ IEC 664355-9-772-2011","resources_path":[]},{"id":"ff786610-6fc8-4aee-8235-0999ceee4c03","title":"ГОСТ IEC 544332-7-772-2020","resources_path":[]},{"id":"a276ba29-77da-4daa-9034-2e6b3d908ca0","title":"ГОСТ 332-7-772-2020","resources_path":[]},{"id":"1cc227ce-b1d5-46d6-88e2-9fcbc7d2f6c7","title":"ГОСТ IEC 60332-3-22-2011","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":302,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1cc227ce-b1d5-46d6-88e2-9fcbc7d2f6c7","questions_passed":301,"valid_answers":"1cc227ce-b1d5-46d6-88e2-9fcbc7d2f6c7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7cfe2a35-f5cc-4e94-b128-2cd895d0a2b5","content":"В каких случаях допускается не оборудовать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6540ca7f-b897-49cb-a993-d17a0617e2bf","title":"при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы до 8 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками","resources_path":[]},{"id":"b870d78c-ff87-4424-ab77-681cad282fa1","title":"при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети","resources_path":[]},{"id":"e22b6898-5734-4193-802d-9beef0e4a35c","title":"при прокладке трубопроводов из материалов группы горючести НГ и Г1 ","resources_path":[]},{"id":"641d022e-3f1f-432e-b35c-eab549648e94","title":"при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":303,"questions_statuses":[],"valid_answer":"641d022e-3f1f-432e-b35c-eab549648e94","questions_passed":302,"valid_answers":"b870d78c-ff87-4424-ab77-681cad282fa1,e22b6898-5734-4193-802d-9beef0e4a35c,641d022e-3f1f-432e-b35c-eab549648e94"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"07598500-44d0-460f-a0a5-f83359028899","content":"При каком объеме следует защищать масляные емкости для закаливания автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c906980e-de86-44ad-bcf8-490b95b40890","title":"10 м3 и более","resources_path":[]},{"id":"14d5aec6-37bd-41e8-9378-6f110a0f17c8","title":"5 м3 и более ","resources_path":[]},{"id":"46ec1b92-db3d-4ecf-adc5-fddba9417f93","title":"4 м3 и более","resources_path":[]},{"id":"cbd811f8-35e6-44ce-867d-3442fb6228f3","title":"3 м3 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":304,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cbd811f8-35e6-44ce-867d-3442fb6228f3","questions_passed":303,"valid_answers":"cbd811f8-35e6-44ce-867d-3442fb6228f3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"50fd42d9-de9f-47c4-b8e0-de79cc11e71c","content":"При какой площади помещения категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"42f2cfb8-31ca-4f9f-afc1-ca43f2644823","title":"500 м2 и более","resources_path":[]},{"id":"6a373459-ff73-4765-bc92-b7e0dc558e58","title":"200 м2 и более","resources_path":[]},{"id":"e5da62c5-923e-478d-83b6-5e4ae41a0e91","title":"300 м2 и более","resources_path":[]},{"id":"78f864d0-d684-478f-9ff7-c322030ddf3c","title":"400 м2 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":305,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e5da62c5-923e-478d-83b6-5e4ae41a0e91","questions_passed":304,"valid_answers":"e5da62c5-923e-478d-83b6-5e4ae41a0e91"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"59c6f8e9-4485-4df8-8c97-bbd4314a7b80","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения маслоподвалы:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"76453b50-4760-4a0f-a6b7-1b08508c8461","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"a9e52c9e-6554-41c1-acf9-8b080f9e6979","title":"да, независимо от площади ","resources_path":[]},{"id":"48e7e2f1-a038-441b-9a20-64a51a650b29","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"aadfa353-2c0a-4f1d-a551-aadfe757fc55","title":"только при общей площади более 40 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":306,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a9e52c9e-6554-41c1-acf9-8b080f9e6979","questions_passed":305,"valid_answers":"a9e52c9e-6554-41c1-acf9-8b080f9e6979"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"13ba7158-5def-489e-a785-63c955829da6","content":"При какой площади помещения категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2203b695-d448-4896-89f0-a25d92a616e1","title":"менее 100 м2","resources_path":[]},{"id":"af88de6b-dfca-45ea-bea5-df4b27a6c5cf","title":"менее 300 м2","resources_path":[]},{"id":"f128e8c3-642e-417b-b4ed-e529186cc3ec","title":"менее 350 м2","resources_path":[]},{"id":"7722802f-512e-46f8-9aeb-ca84e2d4b2f4","title":"менее 200 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":307,"questions_statuses":[],"valid_answer":"af88de6b-dfca-45ea-bea5-df4b27a6c5cf","questions_passed":306,"valid_answers":"af88de6b-dfca-45ea-bea5-df4b27a6c5cf"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"890456c7-fc4c-4f97-8717-f46e37a7d15d","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения производственного и складского назначения категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c4559de5-e3a6-4316-95d5-0e26baa78753","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"e9d442ff-1980-40fb-83ad-cea3c5d19af1","title":"да, независимо от площади ","resources_path":[]},{"id":"028bf7bb-09f5-4f44-8ab1-1c944f596975","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"654bf8f6-a50e-4e6a-b976-b3155978a443","title":"только при общей площади более 60 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":308,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e9d442ff-1980-40fb-83ad-cea3c5d19af1","questions_passed":307,"valid_answers":"e9d442ff-1980-40fb-83ad-cea3c5d19af1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"390cde75-36b2-4633-97d3-51f7961b93af","content":"При какой площади помещения для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d038821a-ff3a-4275-a78d-b7e2dd2721c6","title":"50 м2 и более","resources_path":[]},{"id":"eddde61b-e372-47db-bac2-fcea42e09cce","title":"20 м2 и более","resources_path":[]},{"id":"d7b790f0-727f-4c9f-ba35-f2ebd2b17b95","title":"независимо от площади","resources_path":[]},{"id":"67e25260-52c4-4353-9ab5-4e4051e813e1","title":"100 м2 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":309,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d7b790f0-727f-4c9f-ba35-f2ebd2b17b95","questions_passed":308,"valid_answers":"d7b790f0-727f-4c9f-ba35-f2ebd2b17b95"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"14c9dc40-0584-4f8b-8af1-ecf01dbe49d2","content":"При какой площади помещения для хранения шерсти, меха и изделий из них; горючих материалов с малой (менее 3 кг/м3) насыпной плотностью (стационарных аэровзвесей); фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"776e1b1a-54aa-446b-a9ef-51137c5df258","title":"50 м2 и более","resources_path":[]},{"id":"418a8dee-32d3-48fe-8d58-432b25b20409","title":"20 м2 и более","resources_path":[]},{"id":"921af71f-1fb8-4f24-ad62-d63ae9e50279","title":"независимо от площади","resources_path":[]},{"id":"efc818bc-9ef3-425b-9e16-f8419d6a51fd","title":"100 м2 и более","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":310,"questions_statuses":[],"valid_answer":"921af71f-1fb8-4f24-ad62-d63ae9e50279","questions_passed":309,"valid_answers":"921af71f-1fb8-4f24-ad62-d63ae9e50279"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"bf305b06-fdf1-439d-a762-d1e8ba4118db","content":"При какой площади помещения охлаждаемых (холодильных) камер промышленных холодильников  его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"603aab82-4e73-4cee-b6e6-5fc072f3445d","title":"50 м2 и менее","resources_path":[]},{"id":"9f555bd6-47f9-4258-9b02-926ac14cd217","title":"20 м2 и менее","resources_path":[]},{"id":"24d72c4f-e79b-4c38-a13b-d95943ce71ed","title":"независимо от площади","resources_path":[]},{"id":"98bfad44-c34e-4970-be1a-2d1a7748d8c9","title":"30 м2 и менее","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":311,"questions_statuses":[],"valid_answer":"24d72c4f-e79b-4c38-a13b-d95943ce71ed","questions_passed":310,"valid_answers":"24d72c4f-e79b-4c38-a13b-d95943ce71ed"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"dcd6fb4a-2728-473d-b496-65fe2e3b9322","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения высоковольтных испытательных залов экранированные горючими материалами:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"44cc8820-5529-4b1e-9ebb-c5e3c56161a9","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"004d06c2-e497-4bab-8a36-41d5d6cd0dc7","title":"да, независимо от площади ","resources_path":[]},{"id":"c099e661-3b20-4052-a3c3-4c62aa03e0ff","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"31147e31-5f61-49ac-ac55-caed66e074bb","title":"только при общей площади более 40 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":312,"questions_statuses":[],"valid_answer":"004d06c2-e497-4bab-8a36-41d5d6cd0dc7","questions_passed":311,"valid_answers":"004d06c2-e497-4bab-8a36-41d5d6cd0dc7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e2275ebd-3be9-4856-a3f0-bf6d59378718","content":"Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений железнодорожного транспорта обязательных к оборудованию автоматическими установками:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"36e6d65f-94e4-4e0d-a324-f34d74044586","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"f37ded9b-0b3e-4ad5-9f14-9dbaf6d8531f","title":"СП 486.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"93aab221-4b64-4a52-ade7-b3bf06d0c149","title":"СП 153.13130.2013","resources_path":[]},{"id":"a2740222-3f4b-4d12-b4d9-badae2e0d3c7","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":313,"questions_statuses":[],"valid_answer":"93aab221-4b64-4a52-ade7-b3bf06d0c149","questions_passed":312,"valid_answers":"93aab221-4b64-4a52-ade7-b3bf06d0c149"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d4f98ae3-de51-441c-9482-e6d22a0ac018","content":"Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений и сооружений метрополитенов обязательных к оборудованию автоматическими установками:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c3d43d64-2c77-4c66-b171-f5268d83493b","title":"СП 485.1311500.2020","resources_path":[]},{"id":"5a7be786-bd5c-4bc0-8b9a-4a89593fbc7f","title":"СП 120.13330.2012","resources_path":[]},{"id":"6f3aec34-a91a-4de5-aa4e-ca64eb9a5418","title":"СП 153.13130.2013","resources_path":[]},{"id":"46cccd0c-32c1-4c1a-b82a-5212c49d1098","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":314,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5a7be786-bd5c-4bc0-8b9a-4a89593fbc7f","questions_passed":313,"valid_answers":"5a7be786-bd5c-4bc0-8b9a-4a89593fbc7f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"314bf108-bc42-4065-bb35-f717a711f9a3","content":"Какой нормативный документ регламентирует перечень производственных, складских, а также технических помещений для инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания автомобилей обязательных к оборудованию автоматическими установками:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d33ae46f-3b7d-4d01-a285-87aa497d2c24","title":"СП 364.1311500.2018","resources_path":[]},{"id":"23c256a2-cb47-476c-8c1c-b7001c214370","title":"СП 120.13330.2012","resources_path":[]},{"id":"111b0d9b-ae0a-473b-b091-66b64a5dd5ac","title":"СП 153.13130.2013","resources_path":[]},{"id":"b5184755-e22f-4a87-8c1c-53940ca94936","title":"СП 484.1311500.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":315,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d33ae46f-3b7d-4d01-a285-87aa497d2c24","questions_passed":314,"valid_answers":"d33ae46f-3b7d-4d01-a285-87aa497d2c24"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4ba5a925-2181-488b-95a0-e01d91922505","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"07443629-a5c4-4118-9e29-d0e0a6f51135","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"7e172bb3-21c5-42d9-8bcc-895fe1b82e27","title":"да, независимо от площади ","resources_path":[]},{"id":"891270b3-2d19-4f5a-9e5d-c8eb36915e7f","title":"только при площади более 30 м2","resources_path":[]},{"id":"8b99f553-530a-455e-9cea-5a04dda1f94d","title":"только при площади более 60 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":316,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7e172bb3-21c5-42d9-8bcc-895fe1b82e27","questions_passed":315,"valid_answers":"7e172bb3-21c5-42d9-8bcc-895fe1b82e27"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"fac45f9a-3913-41f4-a822-811de7020029","content":"Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.2, размещаемые в подвальных этажах:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b00eb06d-b987-480b-aa99-4bb35c696352","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"dd290f9a-ba69-43c8-8e7b-24eaac8e57f7","title":"да, независимо от площади ","resources_path":[]},{"id":"5f2ef261-e4a2-49dc-ad20-0f95f373665d","title":"только при площади более 300 м2","resources_path":[]},{"id":"24a14ca9-e20d-43b7-a875-67bfde8ca158","title":"только при площади более 200 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":317,"questions_statuses":[],"valid_answer":"24a14ca9-e20d-43b7-a875-67bfde8ca158","questions_passed":316,"valid_answers":"24a14ca9-e20d-43b7-a875-67bfde8ca158"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f39bfabb-a2d7-4390-a9a0-3b0f654dd192","content":"Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения детских дошкольных учреждений и организаций, встроенные в здания иного назначения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"bea54963-649e-47a9-a703-debb4dd8377b","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"d3cc58f3-009f-45c6-bcca-624a7b7666b8","title":"да, независимо от площади ","resources_path":[]},{"id":"3a84c7d7-c726-4005-bb63-2435e2dbd366","title":"только при площади более 30 м2","resources_path":[]},{"id":"8a8c41f0-7222-44d7-a73b-5c3c8102d8d7","title":"только при площади более 60 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":318,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d3cc58f3-009f-45c6-bcca-624a7b7666b8","questions_passed":317,"valid_answers":"d3cc58f3-009f-45c6-bcca-624a7b7666b8"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f14cfeec-2e26-40ff-a7cc-4c81b6fac9b4","content":"При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 500 кВ и выше:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1b734375-dc3f-427e-b7e4-0860925b0c33","title":"100 МВА и выше","resources_path":[]},{"id":"ad97ad4e-ffa8-4283-a1b9-81f535631375","title":"независимо от мощности","resources_path":[]},{"id":"8a3417fd-98a0-4e37-9de1-9f1888270ba1","title":"63 МВА и выше","resources_path":[]},{"id":"55d74688-1984-4802-b0a1-38901cbf0d19","title":"200 МВА и выше","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":319,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ad97ad4e-ffa8-4283-a1b9-81f535631375","questions_passed":318,"valid_answers":"ad97ad4e-ffa8-4283-a1b9-81f535631375"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3c7e6382-cc52-4019-8c1f-3832bcfae321","content":"При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 220-330 кВ и выше:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6523b1bd-0cf2-4d6b-911e-a765bca50c30","title":"100 МВА и выше","resources_path":[]},{"id":"82e4dcc5-fdfd-4186-93f7-432e3b687f1c","title":"независимо от мощности","resources_path":[]},{"id":"96baa9d7-b566-4688-bfe0-7a42b863a03e","title":"63 МВА и выше","resources_path":[]},{"id":"8cd95ea2-df8c-40d2-a101-2dd8f617b452","title":"200 МВА и выше","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":320,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8cd95ea2-df8c-40d2-a101-2dd8f617b452","questions_passed":319,"valid_answers":"8cd95ea2-df8c-40d2-a101-2dd8f617b452"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ca4ec895-0329-4e2f-b3a7-8f8026401aef","content":"При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"57a57fa6-4080-40bb-814f-971531ed4260","title":"100 МВА и выше","resources_path":[]},{"id":"ccf24f13-877c-47c3-912b-443f98cc77c5","title":"независимо от мощности","resources_path":[]},{"id":"71dc1f31-3550-4473-b49c-db4907a2eab0","title":"63 МВА и выше","resources_path":[]},{"id":"64cb6c40-8da5-4e44-9d17-694fde35153f","title":"200 МВА и выше","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":321,"questions_statuses":[],"valid_answer":"71dc1f31-3550-4473-b49c-db4907a2eab0","questions_passed":320,"valid_answers":"71dc1f31-3550-4473-b49c-db4907a2eab0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ecf8b1f1-1d96-43d4-b366-c9d2838e96a1","content":"Допускается ли вместо автоматических установок пожаротушения применять автономные установки пожаротушения:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"355f4eaa-4aa7-441c-b963-52f0527e302e","title":"допускается","resources_path":[]},{"id":"87f82363-4c77-4cdb-a87b-3b5e0f9df359","title":"не допускается","resources_path":[]},{"id":"cf10b26f-3dc8-49e5-a768-377737f98a19","title":"допускается, но при наличии системы пожарной сигнализации","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":322,"questions_statuses":[],"valid_answer":"355f4eaa-4aa7-441c-b963-52f0527e302e","questions_passed":321,"valid_answers":"355f4eaa-4aa7-441c-b963-52f0527e302e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3f5724b9-976e-4f12-b98a-ec2cd901d443","content":"Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к отоплению, вентиляции и кондиционированию ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2630bd81-c4c7-408e-89a4-4bcc865a124e","title":"СП 12.13130.2009","resources_path":[]},{"id":"9c009e1c-55fb-4449-bd48-a4669d687237","title":"СП 8.13130.2020","resources_path":[]},{"id":"1e1259d5-5a6b-40a6-be1e-1972b373ce30","title":"СП 7.13130.2013","resources_path":[]},{"id":"e0d576c2-5339-4de1-8fd4-54bcb947d462","title":"СП 5.13130.2013","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":323,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1e1259d5-5a6b-40a6-be1e-1972b373ce30","questions_passed":322,"valid_answers":"1e1259d5-5a6b-40a6-be1e-1972b373ce30"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d0732328-e081-406c-8842-bf07fe12a4a4","content":"Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9f9e957f-84ba-4929-9f06-c3d49c72715a","title":"не нормируются","resources_path":[]},{"id":"2e84f0d7-e412-415b-aaaa-b1b765663f60","title":"не должны превышать 120 дБА","resources_path":[]},{"id":"be3949f5-240f-4651-8095-11fc77dd18dc","title":"не должны превышать 90 дБА","resources_path":[]},{"id":"5f07d64a-55ae-4eb7-9747-f83350918c2e","title":"не должны превышать 140 дБА","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":324,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9f9e957f-84ba-4929-9f06-c3d49c72715a","questions_passed":323,"valid_answers":"9f9e957f-84ba-4929-9f06-c3d49c72715a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"86897bb0-ad21-4088-a11e-770cde8a6fe5","content":"Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами приточной противодымной вентиляции, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5730f440-7574-4884-898b-e58b5d766811","title":"3 м","resources_path":[]},{"id":"ce3bf322-1c95-41e5-a721-5c447ce0e1c8","title":"2,50 м","resources_path":[]},{"id":"ae2b4668-87b6-4f17-9c88-be201b014585","title":"3,50 м","resources_path":[]},{"id":"19548390-05a4-4c64-ad7e-1800d0899d84","title":"2 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":325,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5730f440-7574-4884-898b-e58b5d766811","questions_passed":324,"valid_answers":"5730f440-7574-4884-898b-e58b5d766811"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0a3938d2-9d1a-4a64-b22f-648fb175ca50","content":"Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"36290031-624b-495a-995e-6be4ac37a18b","title":"0,90 мм","resources_path":[]},{"id":"b14e398b-8327-4e78-a2f9-5236897ec34d","title":"0,60 мм","resources_path":[]},{"id":"27be9582-9e9b-48e9-beca-e0ec55e2f66d","title":"0,80 мм","resources_path":[]},{"id":"2598f081-6981-46e1-8fc8-c8e0a1dac785","title":"1,00 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":326,"questions_statuses":[],"valid_answer":"27be9582-9e9b-48e9-beca-e0ec55e2f66d","questions_passed":325,"valid_answers":"27be9582-9e9b-48e9-beca-e0ec55e2f66d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3dc2f6df-d3b0-4a6b-b2cb-2e9b63105f90","content":"Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"354df6b3-fe95-4cab-8413-0a51867d2da5","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"f11775e2-50d6-4afa-ba56-8b77df8073c3","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"737e00d9-874a-4ae7-8f41-bb2067938f39","title":"EI 40","resources_path":[]},{"id":"a9c4151c-0aa6-4328-bf6e-cde21f0e50a0","title":"EI 35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":327,"questions_statuses":[],"valid_answer":"354df6b3-fe95-4cab-8413-0a51867d2da5","questions_passed":326,"valid_answers":"354df6b3-fe95-4cab-8413-0a51867d2da5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0378fd0a-1ce6-461b-a73d-078a5ec23d4b","content":"Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее ____, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4faff664-b458-4bee-9030-dc3cb435e9e1","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"031485d0-5e2e-4dd2-80e4-3b092d438e0b","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"58ac7d81-1d93-4619-a13f-002da265bda9","title":"EI 40","resources_path":[]},{"id":"c7e99abf-4875-42a2-a851-71878c1c23a9","title":"EI 35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":328,"questions_statuses":[],"valid_answer":"031485d0-5e2e-4dd2-80e4-3b092d438e0b","questions_passed":327,"valid_answers":"031485d0-5e2e-4dd2-80e4-3b092d438e0b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8a6e4e99-1462-4d59-90cf-b4b391a6fa5d","content":"Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее ____, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"32081980-e3d4-4c66-ba46-f3580ad40a16","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"580d5e2a-64d2-43f4-a73f-9da54a5b6721","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"0892d9f5-36e4-488d-8e5e-a2487ee29791","title":"EI 40","resources_path":[]},{"id":"387a796c-e281-44a4-9cdb-ec57ae74e258","title":"EI 35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":329,"questions_statuses":[],"valid_answer":"580d5e2a-64d2-43f4-a73f-9da54a5b6721","questions_passed":328,"valid_answers":"580d5e2a-64d2-43f4-a73f-9da54a5b6721"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"55097530-7092-4f4c-be4b-c115e70ee50d","content":"При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7ba28ae5-3bb8-4a91-9fc5-ad9bc498921d","title":"15%","resources_path":[]},{"id":"bf4033a8-c88b-4ebc-af53-ed30a7e6d9ca","title":"40%","resources_path":[]},{"id":"5dab1d28-e5d8-4d90-a40a-8e9515a8b3c2","title":"30%","resources_path":[]},{"id":"a0c61e6b-7c6b-4b17-b92a-3a1336ac0275","title":"20%","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":330,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5dab1d28-e5d8-4d90-a40a-8e9515a8b3c2","questions_passed":329,"valid_answers":"5dab1d28-e5d8-4d90-a40a-8e9515a8b3c2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8ce9f1fd-3e5e-4036-9980-c6cc60f48756","content":"Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0f3d4515-b59c-41a9-8c86-9fa4aa02fe17","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"8d8bb167-5731-439e-8ae4-0b0d6c1eb53c","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"ea8abca1-8e41-428a-a10e-f7b890975f38","title":"EI 40","resources_path":[]},{"id":"9a666610-35ec-4a16-a496-ff67924c95a6","title":"EI 35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":331,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8d8bb167-5731-439e-8ae4-0b0d6c1eb53c","questions_passed":330,"valid_answers":"8d8bb167-5731-439e-8ae4-0b0d6c1eb53c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4e373907-a8a8-4802-a999-e87b3eccce86","content":"Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать в пределах одного пожарного отсека - с пределом огнестойкости:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f66f5f00-d713-43bd-9590-2267d3e0f738","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"a466a3a5-a7c8-4dc3-9e08-bc747906e9e3","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"79ed7f98-93ee-43cb-a38f-7d4373b4f44f","title":"EI 40","resources_path":[]},{"id":"c72d706b-3362-4b00-8ba5-00af9e47231a","title":"EI 35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":332,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f66f5f00-d713-43bd-9590-2267d3e0f738","questions_passed":331,"valid_answers":"f66f5f00-d713-43bd-9590-2267d3e0f738"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d97edc04-edbd-4da5-9ab1-e0a16a725d58","content":"Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать за пределами обслуживаемого пожарного отсека - с пределом огнестойкости:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8cc80a51-5c2e-4c4b-95bf-666616240243","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"4f0256b1-f4a4-4b4b-9064-fdb9b92d1780","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"1aa5d144-fa24-4228-8fd5-880518a60807","title":"EI 40","resources_path":[]},{"id":"90b2da45-246a-418f-a09d-86bfcc56c0e5","title":"EI 35","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":333,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4f0256b1-f4a4-4b4b-9064-fdb9b92d1780","questions_passed":332,"valid_answers":"4f0256b1-f4a4-4b4b-9064-fdb9b92d1780"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"326085da-2b64-4d06-bb51-4db61c838781","content":"От куда не следует предусматривать удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"85a79630-a4f9-4ab9-b77b-7d130f090505","title":"из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м ","resources_path":[]},{"id":"856453b6-16ed-4bc3-be65-06cd5b5845e0","title":"из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей","resources_path":[]},{"id":"cf53d177-65dc-43b9-8291-e797e7f716e6","title":"из атриумов и пассажей ","resources_path":[]},{"id":"dae099a5-ce54-4cd9-aea9-d5b337ce02e6","title":"из помещения площадью до 50 м2 каждое, находящиеся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":334,"questions_statuses":[],"valid_answer":"dae099a5-ce54-4cd9-aea9-d5b337ce02e6","questions_passed":333,"valid_answers":"dae099a5-ce54-4cd9-aea9-d5b337ce02e6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8591643f-3380-4106-a73b-9af9bd93fc12","content":"Какая площадь помещения должна приходиться на одно дымоприемное устройство:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"45ff7664-65cb-4857-8758-4ddb5f7545f2","title":"не более 1000 м2","resources_path":[]},{"id":"5f5188b1-e819-4b5f-9f7a-27d8a058036a","title":"не более 1200 м2","resources_path":[]},{"id":"0ec379b5-0f0f-48fa-bd23-8a88fbdf26fb","title":"не более 1500 м2","resources_path":[]},{"id":"aa14c71e-f993-41e4-b7b6-f7379711e969","title":"не более 2000 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":335,"questions_statuses":[],"valid_answer":"45ff7664-65cb-4857-8758-4ddb5f7545f2","questions_passed":334,"valid_answers":"45ff7664-65cb-4857-8758-4ddb5f7545f2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"dcd19746-b533-4794-90bf-073a20846da1","content":"Длина коридора прямолинейной конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:\n\n","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"360b9069-777e-44bf-ae47-8cfd3b8a7b33","title":"не более 30 м","resources_path":[]},{"id":"3725726b-3f18-439c-971d-8629e3bc9961","title":"не более 45 м","resources_path":[]},{"id":"093f71bc-4792-447a-aa37-b6a03baef877","title":"не более 20 м","resources_path":[]},{"id":"161f2ea6-3bd2-439c-b639-5cfee8e825e6","title":"не более 35 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":336,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3725726b-3f18-439c-971d-8629e3bc9961","questions_passed":335,"valid_answers":"3725726b-3f18-439c-971d-8629e3bc9961"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"43a28f4d-1678-4cc1-ab87-538439597bcd","content":"Длина коридора угловой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:\n\n","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4135ce9c-88e2-4004-9772-0d0a959437ef","title":"не более 30 м","resources_path":[]},{"id":"6cacaf8e-de97-49a2-a70f-c6ccee980ff7","title":"не более 45 м","resources_path":[]},{"id":"5d7c9394-f94d-4525-a85d-1801c63e6d93","title":"не более 20 м","resources_path":[]},{"id":"0407a67e-be5a-409e-a9a4-8344aebb3173","title":"не более 35 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":337,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4135ce9c-88e2-4004-9772-0d0a959437ef","questions_passed":336,"valid_answers":"4135ce9c-88e2-4004-9772-0d0a959437ef"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"592bd95a-6111-4e0d-b0c5-391f8d35d978","content":"Длина коридора кольцевой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:\n\n","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"da87b94b-9b47-44f7-bc57-49f206ccf903","title":"не более 30 м","resources_path":[]},{"id":"48aad8e0-469c-4e3b-9f28-b1493f3a67ab","title":"не более 45 м","resources_path":[]},{"id":"b69a7375-d4dc-4997-8109-cff9dfad1ccc","title":"не более 20 м","resources_path":[]},{"id":"68d54c58-d493-4512-a84b-403b7befe8bf","title":"не более 35 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":338,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b69a7375-d4dc-4997-8109-cff9dfad1ccc","questions_passed":337,"valid_answers":"b69a7375-d4dc-4997-8109-cff9dfad1ccc"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0a293062-7539-4793-8f59-beac04ccba97","content":"Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае:","resources_path":["https://digital.mchs.gov.ru:85/testing_bucket/symfonyY6xYMG"],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"20281980-9921-416b-8600-492cb0b241e0","title":"не менее 0,7 м","resources_path":[]},{"id":"4c3f4d1d-8238-407c-93d3-9627b1d4ed8e","title":"не менее 0,95 м","resources_path":[]},{"id":"00a103cd-bcb5-47b1-b39a-38b7d83414f8","title":"не менее 0,75 м","resources_path":[]},{"id":"f4af9e5c-eb13-4c20-899b-f0d6c8e15f51","title":"не менее 0,55 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":339,"questions_statuses":[],"valid_answer":"00a103cd-bcb5-47b1-b39a-38b7d83414f8","questions_passed":338,"valid_answers":"00a103cd-bcb5-47b1-b39a-38b7d83414f8"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3a07a0a3-f168-4b03-aec8-74bb140a2f3d","content":"При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более ____ м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"828b1b7e-849f-4caf-9fd5-f22eca2dc2b5","title":"не более 3500 м2","resources_path":[]},{"id":"3b9e76fe-11b3-4d35-abb0-5ed0b5b42636","title":"не более 3000 м2","resources_path":[]},{"id":"0ff271e6-a30b-4917-af39-6ffe53849764","title":"не более 1000 м2","resources_path":[]},{"id":"a82412ec-e3bd-417c-8c04-5ae80a71f5be","title":"не более 1500 м2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":340,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3b9e76fe-11b3-4d35-abb0-5ed0b5b42636","questions_passed":339,"valid_answers":"3b9e76fe-11b3-4d35-abb0-5ed0b5b42636"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"5db925f6-eaff-497c-aa75-6e816464ca40","content":"Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"cf2fff27-a6c1-456f-af89-da8bc26f5230","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"43edd82a-a87f-4a7c-98a3-625b4cbcab0b","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"5f2137fc-8917-434d-9a94-8fd5ab9ffdfd","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"b7c89219-55d7-4698-a6b4-ed85eb16199f","title":"EI 30","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":341,"questions_statuses":[],"valid_answer":"43edd82a-a87f-4a7c-98a3-625b4cbcab0b","questions_passed":340,"valid_answers":"43edd82a-a87f-4a7c-98a3-625b4cbcab0b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0e78648a-ca38-41c9-8309-33ea183096f1","content":"Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7e70ef15-1104-45c7-a523-5915d24bcc87","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"c3029b46-e021-4423-bc2e-64b4e201fba6","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"bb085810-435d-4677-aa07-1237f68cd092","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"cd299331-df85-4c1b-9075-54356572010e","title":"EI 30","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":342,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7e70ef15-1104-45c7-a523-5915d24bcc87","questions_passed":341,"valid_answers":"7e70ef15-1104-45c7-a523-5915d24bcc87"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"513dad09-0226-465e-8ea0-caea44cce6ea","content":"Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ca4e5f14-335d-41a0-aecb-3f69049302de","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"c1810a31-239f-4bd2-b29d-0e5e9fcd3c43","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"2ee83538-b6ee-4516-b2de-8004fa00dc1a","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"22c6e39c-3f84-45f0-8199-bea3a8a1608d","title":"EI 30","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":343,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2ee83538-b6ee-4516-b2de-8004fa00dc1a","questions_passed":342,"valid_answers":"2ee83538-b6ee-4516-b2de-8004fa00dc1a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d3db571e-a5fd-448b-90fd-b9f4028de734","content":"Для закрытых автостоянок нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"01451e77-9fbc-4bcf-a541-5eb3305cf907","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"12fec2ed-7572-4cee-8b23-4ab98721c1a3","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"ab6f29f4-e46e-4c75-ace4-b4cbe9478d4a","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"4b6951ba-7cc3-417e-8ce0-70a03c68af69","title":"EI 15","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":344,"questions_statuses":[],"valid_answer":"01451e77-9fbc-4bcf-a541-5eb3305cf907","questions_passed":343,"valid_answers":"01451e77-9fbc-4bcf-a541-5eb3305cf907"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"af6bf3e4-a378-4e13-a863-0724a0212323","content":"При удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b3ef5595-b93f-4aa3-b0d9-5e1b1ece1f6b","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"07258c79-b910-4a33-8dd5-6dee50c920eb","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"7e5305f4-4ac2-480d-ba79-439eac11a597","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"b2c468f6-546e-4e36-866f-37f30ba97d1b","title":"EI 15","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":345,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7e5305f4-4ac2-480d-ba79-439eac11a597","questions_passed":344,"valid_answers":"7e5305f4-4ac2-480d-ba79-439eac11a597"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a31dc862-4b6a-4238-a559-e61b24dc52b2","content":"Для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2aaf1961-3a33-4790-8010-9c5b9cdf7be3","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"7b993b79-4731-48cc-8797-c0fda9bc4d2e","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"d4066b73-6cf4-4f04-8265-8051ef6e472b","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"469cf010-7fa1-46d3-bbe0-027e733f3a50","title":"EI 15","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":346,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7b993b79-4731-48cc-8797-c0fda9bc4d2e","questions_passed":345,"valid_answers":"7b993b79-4731-48cc-8797-c0fda9bc4d2e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4b4bb240-dbec-42e6-96a1-8f231bc6d11e","content":"Для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2178bcd5-0a75-4b10-a4c7-a4170ec22aac","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"6c57a184-e84c-4532-862f-2f2281093e04","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"84896534-a98d-4dbb-b7b9-4c621760f994","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"d15cedd5-d808-45ce-9cbb-807c91b1240c","title":"EI 15","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":347,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6c57a184-e84c-4532-862f-2f2281093e04","questions_passed":346,"valid_answers":"6c57a184-e84c-4532-862f-2f2281093e04"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"530b1810-29ba-485c-b60c-909badf6d452","content":"Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции должен быть предусмотрен на расстоянии не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ff215129-4952-4e22-9021-c5a9871661e7","title":"5 м","resources_path":[]},{"id":"fb8fbfd1-2ad8-4f63-9c3c-00219a189546","title":"6 м","resources_path":[]},{"id":"adc40c2b-0623-4d62-b287-9dca041b398d","title":"4 м","resources_path":[]},{"id":"e31a57c4-be5e-4b0d-9e42-7d9aca0a5802","title":"7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":348,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ff215129-4952-4e22-9021-c5a9871661e7","questions_passed":347,"valid_answers":"ff215129-4952-4e22-9021-c5a9871661e7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2b531e03-3021-4c61-b0dc-eec960a09dab","content":"Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"896bd6b6-91d8-4b67-baef-94d24b847ade","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"f3cdd8a2-2184-4819-be65-ce00e1f14a1b","title":"из нижней и верхней зон помещений","resources_path":[]},{"id":"36d609e9-3b61-45fd-8504-be8bcd2599c8","title":"только из нижней зоны помещения","resources_path":[]},{"id":"93964039-2138-48d6-af00-8cec4739d671","title":"только из верхней зоны помещения","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":349,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f3cdd8a2-2184-4819-be65-ce00e1f14a1b","questions_passed":348,"valid_answers":"f3cdd8a2-2184-4819-be65-ce00e1f14a1b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3a40c3cd-dfa1-4535-b370-12094c443d37","content":"В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a10d1765-9a03-49f5-94dd-a37f0587035a","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"b8c22b72-71cd-46f0-b94d-20ea77bf05b1","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"97f6f5df-caee-471a-af22-372193d6e83f","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"70c66968-f06f-4de5-b345-31a17c15d54f","title":"EI 15","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":350,"questions_statuses":[],"valid_answer":"70c66968-f06f-4de5-b345-31a17c15d54f","questions_passed":349,"valid_answers":"70c66968-f06f-4de5-b345-31a17c15d54f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ef38ca9c-0960-45af-918a-d2ba5d613cda","content":"В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения, следует устанавливать противопожарные клапаны:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8b74f295-8a62-454d-b77e-b0bd115c468c","title":"нормально открытые","resources_path":[]},{"id":"18183e35-6fab-43d7-8f61-94081febb39a","title":"нормально закрытые","resources_path":[]},{"id":"e24bdb02-87f7-4965-af52-75cf57444e8b","title":"не требуется установка противопожарного клапан","resources_path":[]},{"id":"a3811753-207f-4c18-b6e3-763f9ef61b5c","title":"двойного действия","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":351,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8b74f295-8a62-454d-b77e-b0bd115c468c","questions_passed":350,"valid_answers":"8b74f295-8a62-454d-b77e-b0bd115c468c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c26af31c-68db-43d5-87cc-680336189b24","content":"В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах для удаления дыма и газа после пожара, следует устанавливать противопожарные клапаны:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"65e07232-5c64-4df7-a649-ddcc35b890ab","title":"нормально открытые","resources_path":[]},{"id":"7078358c-4dfb-405c-992b-b9ce28c1a5ab","title":"нормально закрытые ","resources_path":[]},{"id":"b1d13674-9cef-4cd7-b34c-4a6260e332a3","title":"не требуется установка противопожарного клапан","resources_path":[]},{"id":"1b82c5fd-6cd2-419c-82a4-489f14ad0b01","title":"двойного действия","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":352,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7078358c-4dfb-405c-992b-b9ce28c1a5ab","questions_passed":351,"valid_answers":"7078358c-4dfb-405c-992b-b9ce28c1a5ab"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"5d1410e1-81cd-4ba1-b5c0-65b005935cba","content":"В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара, следует устанавливать противопожарные клапаны:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"98ac20de-795e-45d7-be54-333ebaee5dec","title":"нормально открытые","resources_path":[]},{"id":"0926523f-0a73-4a4d-a65a-ad0cf64bb2ed","title":"нормально закрытые ","resources_path":[]},{"id":"53a77ec8-3d65-4cfb-8486-acb23c2bbc79","title":"не требуется установка противопожарного клапан","resources_path":[]},{"id":"be0195b9-b348-48c8-99d9-686b04fa7cc0","title":"двойного действия","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":353,"questions_statuses":[],"valid_answer":"be0195b9-b348-48c8-99d9-686b04fa7cc0","questions_passed":352,"valid_answers":"be0195b9-b348-48c8-99d9-686b04fa7cc0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"95aaa8e9-6e76-466b-bb78-fec0c2f47f29","content":"Куда допускается не предусматривать подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2bd6749b-a884-4db8-b8e2-fb8818da9c93","title":"в шахты лифтов с режимом \"перевозка пожарных подразделений\"","resources_path":[]},{"id":"ad20e241-3109-46f9-b3b8-1901320f19ff","title":"в незадымляемые лестничные клетки типа Н2","resources_path":[]},{"id":"fe1fc351-9b72-4aed-bc2b-b5cd2b444dd8","title":"в помещения безопасных зон","resources_path":[]},{"id":"7ff0008e-142d-43bd-b42f-de94899041c6","title":"в шахты лифтов, без устройства в зданиях незадымляемых лестничных клеток","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":354,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7ff0008e-142d-43bd-b42f-de94899041c6","questions_passed":353,"valid_answers":"7ff0008e-142d-43bd-b42f-de94899041c6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"32f8b77f-e060-4c70-bba0-400621bd8851","content":"Для какого периода года, при расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать температуру наружного воздуха и скорость ветра:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e0c928f9-4c91-4d41-9458-5ccbe1818013","title":"теплого","resources_path":[]},{"id":"4ca7f1e6-b6c8-4e49-90a4-1acdd9ed1e07","title":"холодного","resources_path":[]},{"id":"f2ebbfaa-f3db-444b-b3b2-e4da041c31b3","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"dd1d2b85-d896-40a4-940b-5dfd9993225a","title":"по заданию на проектирование","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":355,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4ca7f1e6-b6c8-4e49-90a4-1acdd9ed1e07","questions_passed":354,"valid_answers":"4ca7f1e6-b6c8-4e49-90a4-1acdd9ed1e07"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3ee5e200-072b-4069-880b-c643f42ed043","content":"При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать минимальное избыточное давление воздуха не менее ____Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7ff78e13-0b0a-48be-b4c8-d4c6e066d1ca","title":"20","resources_path":[]},{"id":"9aa49717-054c-4616-a439-9c47da08431a","title":"40","resources_path":[]},{"id":"7f5ed818-0d19-4ace-b314-5940adf3538f","title":"35","resources_path":[]},{"id":"c0fba561-211e-4b59-974d-132a4d679839","title":"45","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":356,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7ff78e13-0b0a-48be-b4c8-d4c6e066d1ca","questions_passed":355,"valid_answers":"7ff78e13-0b0a-48be-b4c8-d4c6e066d1ca"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3e2f876f-33a0-45f0-90c7-2df3dc1a0f76","content":"При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать максимальное избыточное давление воздуха не более ____ Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8c393ead-a99c-4e49-8e8d-acd53a6b5f67","title":"180","resources_path":[]},{"id":"8191cd5f-5f3b-4e73-9b99-d9aeff94c94d","title":"130","resources_path":[]},{"id":"58a8ecfb-12a8-4c75-9462-ad417d67adca","title":"120","resources_path":[]},{"id":"2dd07e3b-cfca-42ba-bfd8-a89a05029d2e","title":"150","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":357,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2dd07e3b-cfca-42ba-bfd8-a89a05029d2e","questions_passed":356,"valid_answers":"2dd07e3b-cfca-42ba-bfd8-a89a05029d2e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e19d6111-c121-48c8-aa31-a10ab9700e0a","content":"При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B»  с пределами огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ddbb5382-f1b4-4c6d-a3ea-233f43a7cb2f","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"e00499d5-3ba2-4aa3-b0be-75fa6ba4b174","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"29a3a1d0-0b7b-4e21-a08f-2fbf4a30941c","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"5a0b3870-0332-4a99-8489-7134a743d398","title":"EI 120","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":358,"questions_statuses":[],"valid_answer":"29a3a1d0-0b7b-4e21-a08f-2fbf4a30941c","questions_passed":357,"valid_answers":"29a3a1d0-0b7b-4e21-a08f-2fbf4a30941c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d1fe1915-516f-4565-8041-2d2ae8039d69","content":"При прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B»  с пределами огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d240859b-fa9d-4089-a10b-0041ce42c160","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"47aa6bb6-d9ba-4caa-9b58-810971bbd0d8","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"fb3ada8f-8802-4984-96f4-8ec41517a7f8","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"3142d7b5-0c7e-469a-8dff-c803cee3a34e","title":"EI 120","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":359,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d240859b-fa9d-4089-a10b-0041ce42c160","questions_passed":358,"valid_answers":"d240859b-fa9d-4089-a10b-0041ce42c160"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7351f4c4-07c4-4f7a-8c63-97435a0a0c18","content":"При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B»  с пределами огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e36ac616-c3e9-4519-958d-79ab4bc41cb1","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"b30e9e3d-65f7-452b-9e44-9802dc573b7e","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"794c6225-b52d-4cbe-b257-32f901391477","title":"EI 150","resources_path":[]},{"id":"52edc8c2-bd21-4ad3-a73e-3630ad42cc58","title":"EI 120","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":360,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b30e9e3d-65f7-452b-9e44-9802dc573b7e","questions_passed":359,"valid_answers":"b30e9e3d-65f7-452b-9e44-9802dc573b7e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a2e99756-8d97-4542-a3a6-1369d00df15c","content":"Следует ли предусматривать подогрев воздуха подаваемого в помещения безопасных зон системами приточной противодымной вентиляции:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8564142e-2be8-4c4b-ac96-42ca0cd2f3df","title":"да","resources_path":[]},{"id":"44114b38-4022-4dae-82da-57267f1217cc","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"feb3d5f2-accb-47c6-939a-653514442bc5","title":"определяется заданием на проектирование ","resources_path":[]},{"id":"b435b4ea-320a-4992-b969-0f7ac6fa9dbe","title":"по усмотрению проектной организации","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":361,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8564142e-2be8-4c4b-ac96-42ca0cd2f3df","questions_passed":360,"valid_answers":"8564142e-2be8-4c4b-ac96-42ca0cd2f3df"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"83e7a426-0434-475e-a3f1-95b37375c776","content":"Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"775a65ad-1437-468f-8354-9901927e0f1f","title":"EI 120","resources_path":[]},{"id":"ffd5ff1a-0009-4b76-81d6-3cbb1b02480c","title":"EI 60","resources_path":[]},{"id":"f4d0c548-1e46-400b-9200-de817f92146d","title":"EI 15","resources_path":[]},{"id":"9ca15327-3ec2-4ad9-a08c-4ba79e45d3a0","title":"EI 45","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":362,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9ca15327-3ec2-4ad9-a08c-4ba79e45d3a0","questions_passed":361,"valid_answers":"9ca15327-3ec2-4ad9-a08c-4ba79e45d3a0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"994734a2-8f13-452e-b0ed-7628e4e17e1e","content":"Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже ___ м от уровня пола и шириной не менее ___ м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7cded382-721f-4023-837e-426470fca411","title":"2,7; 1,6","resources_path":[]},{"id":"135ff1ed-f276-4c98-985b-11b36a7f5b8f","title":"2,2; 1,4","resources_path":[]},{"id":"d826b1c4-288c-4ab0-b486-0159c014c59a","title":"2,5; 1,6","resources_path":[]},{"id":"a29ed999-7b8f-433b-8bfa-8ad20104fa7e","title":"2,7; 1,4","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":363,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d826b1c4-288c-4ab0-b486-0159c014c59a","questions_passed":362,"valid_answers":"d826b1c4-288c-4ab0-b486-0159c014c59a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c3f6f8a6-e1e6-439b-ae87-14761e1cc3c7","content":"С каким интервалом  следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях для естественного проветривания коридоров при пожаре:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"98c46508-c611-4486-865c-198a5091c006","title":"15 м","resources_path":[]},{"id":"3e21a42d-6512-4ebe-b6dd-be06f3face97","title":"60 м","resources_path":[]},{"id":"793f3d86-37ae-4d7c-bac6-d59db20eee61","title":"30 м","resources_path":[]},{"id":"8b5191d3-db6c-4d48-99ed-5d730b49ee42","title":"25 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":364,"questions_statuses":[],"valid_answer":"793f3d86-37ae-4d7c-bac6-d59db20eee61","questions_passed":363,"valid_answers":"793f3d86-37ae-4d7c-bac6-d59db20eee61"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"faa76373-b296-4905-9334-d4f0ef3ba114","content":"Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее ____м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c8d8a92c-05a8-4429-953d-db86b0438c9d","title":"0,34","resources_path":[]},{"id":"7b415ef0-b083-4975-9084-b10d8512b6b8","title":"0,24 ","resources_path":[]},{"id":"aa31d294-5d97-4118-8d37-5e21ebabb394","title":"0,22","resources_path":[]},{"id":"e485ea24-b7af-4e44-bb9e-3101e8144c4d","title":"0,28","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":365,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7b415ef0-b083-4975-9084-b10d8512b6b8","questions_passed":364,"valid_answers":"7b415ef0-b083-4975-9084-b10d8512b6b8"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"17b7bd1d-fba8-4435-8895-7d70dccdf6fc","content":"Какой основной нормативный документ регламентирует нормы и правила проектирования внутреннего противопожарного водопровода:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"729f3ac4-de5c-4b67-9070-e79c1b4ee322","title":"ФЗ №123-ФЗ","resources_path":[]},{"id":"992ff3a2-a213-4f1c-bd7b-ff6913e4d4e3","title":"СП 8.13130.2020","resources_path":[]},{"id":"b37b62b6-b444-4e4e-b749-9932c6d131f4","title":"СП 5.13130.2009","resources_path":[]},{"id":"d157a80d-ff80-4250-b8bf-039302b75da3","title":"СП 10.13130.2020","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":366,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d157a80d-ff80-4250-b8bf-039302b75da3","questions_passed":365,"valid_answers":"d157a80d-ff80-4250-b8bf-039302b75da3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"db79560d-2dd1-43f5-9ded-b6ecd79a719f","content":"Внутренний противопожарный водопровод требуется:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"71ad2c1a-9998-4e20-9c98-2d3bf2b3b499","title":"в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах)","resources_path":[]},{"id":"25fe304c-0ad9-4b53-a34d-387614373a30","title":"в банях и саунах","resources_path":[]},{"id":"b00afc51-a902-43f8-93a3-f1a93202bff2","title":"в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений","resources_path":[]},{"id":"5ba40f19-6380-43e4-a93a-583bd437bf6f","title":"в производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости объемом более 5000 м3","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":367,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5ba40f19-6380-43e4-a93a-583bd437bf6f","questions_passed":366,"valid_answers":"5ba40f19-6380-43e4-a93a-583bd437bf6f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"667fa12c-f776-433f-ab4e-64e7e4b1b982","content":"Внутренний противопожарный водопровод подразделяется на:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3a85b468-c76f-4547-a9f8-3f02e07a6d0f","title":"самостоятельнй","resources_path":[]},{"id":"0231670a-8e83-4de6-b776-a8bf1e1c960d","title":"совмещенный ","resources_path":[]},{"id":"dac1b248-d455-474d-9ea9-5ff4f2284416","title":"общий","resources_path":[]},{"id":"53f34da2-5da2-410e-aedb-85b78a6d53b1","title":"местный","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":368,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0231670a-8e83-4de6-b776-a8bf1e1c960d","questions_passed":367,"valid_answers":"3a85b468-c76f-4547-a9f8-3f02e07a6d0f,0231670a-8e83-4de6-b776-a8bf1e1c960d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"efb56fd3-a5b7-4ccf-a0ff-619106b8c757","content":"На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от наличия воды в питающих, транзитных и распределительных трубопроводах, стояках и опусках:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"189d390f-effe-4d5d-bfcb-5cb50860a04c","title":"заполненные","resources_path":[]},{"id":"b5f652d4-a15e-47ca-bb15-4366a5b168a2","title":"водозаполненные","resources_path":[]},{"id":"bfdb47c5-451a-4eb6-a9ab-7f93335e2ff8","title":"незаполненные","resources_path":[]},{"id":"3b20852f-3eaf-474c-a3ab-fc1e6f92cfe6","title":"воздухазаполненные","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":369,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3b20852f-3eaf-474c-a3ab-fc1e6f92cfe6","questions_passed":368,"valid_answers":"b5f652d4-a15e-47ca-bb15-4366a5b168a2,3b20852f-3eaf-474c-a3ab-fc1e6f92cfe6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"32742f74-0d90-41bb-8363-2a6a129c92d8","content":"На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от вида огнетушащего вещества:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6abaf438-32a1-4554-ac0d-4e9fc669bb4b","title":"порошковый","resources_path":[]},{"id":"bfcd0161-8cac-40b4-915d-cb98c6106885","title":"водяной","resources_path":[]},{"id":"8655252f-0756-4113-b8fd-475a68e372c0","title":"водопенный","resources_path":[]},{"id":"e8098875-47a6-40d1-90ff-041b022d560b","title":"комбинированый","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":370,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8655252f-0756-4113-b8fd-475a68e372c0","questions_passed":369,"valid_answers":"bfcd0161-8cac-40b4-915d-cb98c6106885,8655252f-0756-4113-b8fd-475a68e372c0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f3ca6329-a111-40a9-b811-25fa95b559a3","content":"С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относится к среднерасходным:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"04f6c9cb-4184-4e1f-acb8-b1ec516378f2","title":"от 1,5 до 2,5 л/с включительно","resources_path":[]},{"id":"8d53bf42-5bda-4fbd-88c4-858ea3b41c68","title":"свыше 1,8 л/с","resources_path":[]},{"id":"c7f13b4a-d022-4fef-bc38-31b2bc0aec3a","title":"свыше 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"3748d89a-0b8a-4dcc-b74b-a214fae09ad2","title":"свыше 1,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":371,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3748d89a-0b8a-4dcc-b74b-a214fae09ad2","questions_passed":370,"valid_answers":"3748d89a-0b8a-4dcc-b74b-a214fae09ad2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c385c311-4bf4-4022-a8e5-d4443bc12a81","content":"Что из перечисленного относится к повысительным установкам ВПВ:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5d01c1b0-6f2e-406c-84a1-6868c7ae4b1d","title":"гидропневматический бак","resources_path":[]},{"id":"cdedff37-5859-49f6-a43b-c4c2a01e737e","title":"пожарные насосы, питающиеся от пожарного резервуара","resources_path":[]},{"id":"d3571733-db85-423a-aff2-c818c506ced1","title":"водонапорный бак","resources_path":[]},{"id":"46977064-f5b8-4a32-b72e-0c1c419ca5b7","title":"гидропневматический бак совместно с пожарными насосами","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":372,"questions_statuses":[],"valid_answer":"46977064-f5b8-4a32-b72e-0c1c419ca5b7","questions_passed":371,"valid_answers":"5d01c1b0-6f2e-406c-84a1-6868c7ae4b1d,cdedff37-5859-49f6-a43b-c4c2a01e737e,d3571733-db85-423a-aff2-c818c506ced1,46977064-f5b8-4a32-b72e-0c1c419ca5b7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"829f41b6-d5a4-4107-bd9e-76bd8bc67f27","content":"На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от способа подачи воды в трубопроводную сеть:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"44d79610-59ac-4783-b1ef-c8aac87a2a2d","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"b1230798-33e6-4370-801b-11ab6c55ffb4","title":"с комбинированной разводкой","resources_path":[]},{"id":"8770fb92-df0c-4d01-825a-e5bf9f6091b9","title":"с нижней разводкой","resources_path":[]},{"id":"5d4ce8e7-1867-42c7-a39c-f65ab447b0ef","title":"с верхней разводкой","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":373,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5d4ce8e7-1867-42c7-a39c-f65ab447b0ef","questions_passed":372,"valid_answers":"8770fb92-df0c-4d01-825a-e5bf9f6091b9,5d4ce8e7-1867-42c7-a39c-f65ab447b0ef"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"75ffe6ae-7eea-4ef2-b5ef-be7824167780","content":"На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от назначения:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8f406051-a788-43ac-8767-572f4f36fc0a","title":"транзитные","resources_path":[]},{"id":"28e33231-bc84-451d-81cc-02d4e371b3e4","title":"вводные","resources_path":[]},{"id":"2388173b-120f-4624-9f6e-80bbed2b1a92","title":"подающие","resources_path":[]},{"id":"1dc92b2e-153e-4c6f-8600-e76211624ee8","title":"распределительные","resources_path":[]},{"id":"dbf4ca22-3141-4ddb-8a28-de8dc704acbf","title":"стояки и опуски","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":374,"questions_statuses":[],"valid_answer":"dbf4ca22-3141-4ddb-8a28-de8dc704acbf","questions_passed":373,"valid_answers":"8f406051-a788-43ac-8767-572f4f36fc0a,28e33231-bc84-451d-81cc-02d4e371b3e4,2388173b-120f-4624-9f6e-80bbed2b1a92,1dc92b2e-153e-4c6f-8600-e76211624ee8,dbf4ca22-3141-4ddb-8a28-de8dc704acbf"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"359e985a-2ddf-46a9-8705-6f6e23e6e809","content":"На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от расхода диктующего ПК:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9e184e1c-95ce-4e82-a46d-ce684019f6d3","title":"среднерасходные","resources_path":[]},{"id":"e3925167-183f-41e7-801c-933f5d8d9d45","title":"малорасходные","resources_path":[]},{"id":"7f318b32-3c57-4947-a8ce-316bc7a5fd73","title":"ВПВ с низким расходом","resources_path":[]},{"id":"66c9e957-8860-452c-8c9f-a330746320e3","title":"ВПВ с высоким расходом","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":375,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e3925167-183f-41e7-801c-933f5d8d9d45","questions_passed":374,"valid_answers":"9e184e1c-95ce-4e82-a46d-ce684019f6d3,e3925167-183f-41e7-801c-933f5d8d9d45"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3cf74738-7a6e-40c7-ab93-63bdad4cb996","content":"С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относится к малорасходным:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"375bf041-4770-4074-8840-0521f06c9a86","title":"от 0,2 до 1,5 л/с включительно","resources_path":[]},{"id":"7e15d3e2-0fcf-429a-9e1d-e3e72be5344d","title":"от 0,5 до 1,5 л/с включительно","resources_path":[]},{"id":"38072951-8594-486f-a172-4dcf906eaf3f","title":"от 0,2 до 1,8 л/с включительно","resources_path":[]},{"id":"4e74cfe4-531f-46de-89c5-2db7b03538d9","title":"до 2,5 л/с включительно","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":376,"questions_statuses":[],"valid_answer":"375bf041-4770-4074-8840-0521f06c9a86","questions_passed":375,"valid_answers":"375bf041-4770-4074-8840-0521f06c9a86"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"80cdbbe6-c12b-43b1-8283-3372f00aca08","content":"Верно ли утверждение, что в зданиях, сооружениях допускается комбинировать варианты ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"63c5321c-a639-4520-a080-fb361a963d27","title":"верно","resources_path":[]},{"id":"8d6e93fa-27f7-4e74-917f-d66ed99c5f5a","title":"неверно","resources_path":[]},{"id":"a4315adb-8958-4355-b92e-dd6580d203b0","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"47b9dbfb-04cf-465b-8497-48233cfc6272","title":"только для производственных зданий и сооружений","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":377,"questions_statuses":[],"valid_answer":"63c5321c-a639-4520-a080-fb361a963d27","questions_passed":376,"valid_answers":"63c5321c-a639-4520-a080-fb361a963d27"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"5e6bde77-98ea-494d-a315-37588c05ff62","content":"Должна ли проектная организация, кроме проектной и/или рабочей документации на ВПВ, подготовить гидравлические схемы для размещения в насосной станции, схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2133f08c-4ac5-467b-a0c7-c0ff75265864","title":"нет","resources_path":[]},{"id":"8bbb5a83-13bc-47db-b24a-476c1dca752f","title":"да","resources_path":[]},{"id":"3f4e9640-48ff-49c4-95ce-408a8b427614","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"3877115d-627f-40ca-9bbc-11c9b3c396d6","title":"по заданию на проектирование","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":378,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8bbb5a83-13bc-47db-b24a-476c1dca752f","questions_passed":377,"valid_answers":"8bbb5a83-13bc-47db-b24a-476c1dca752f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f131dd80-7491-4dc4-9c79-7a194c0fda44","content":"Верно ли утверждение, что расход огнетушащего вещества определяется из расчета на один пожар для максимального по площади пожарного отсека объекта защиты:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2338ab42-42e3-4b6e-923d-1cee454ab62f","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"7f3364f5-fc77-4931-aa51-cd545832eb1e","title":"определяется по заданию на проектирование","resources_path":[]},{"id":"4eabf33b-3818-44b4-be3e-aa34c97e93be","title":"неверно ","resources_path":[]},{"id":"8e15905d-cd3d-4ea9-a999-3127e9054da0","title":"верно","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":379,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8e15905d-cd3d-4ea9-a999-3127e9054da0","questions_passed":378,"valid_answers":"8e15905d-cd3d-4ea9-a999-3127e9054da0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"243d8ac3-5ad4-4cff-b757-503f84e795c9","content":"Какой/какие способы включения пожарных насосов должны быть предусмотрены в ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ed9b93fc-0169-499a-b65e-304d44aa5b80","title":"автоматическое включение пожарных насосов","resources_path":[]},{"id":"3cf42ecc-d938-4f35-bc36-745a4b3cdb3f","title":"ручное включение (местное включение) пожарных насосов из насосной станции","resources_path":[]},{"id":"d74c8740-f617-43b1-bab0-4f78798d86df","title":"дистанционное включение пожарных насосов","resources_path":[]},{"id":"2ac7645a-2e66-4587-a305-9a560efd64c5","title":"все выше перечисленное ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":380,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2ac7645a-2e66-4587-a305-9a560efd64c5","questions_passed":379,"valid_answers":"2ac7645a-2e66-4587-a305-9a560efd64c5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"31649e4f-7634-4c8a-b78a-cccfbe54ccb4","content":"Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"262c48cd-a2c4-4cad-85ee-e67b3d0671fd","title":"только техническим заданием на проектирование","resources_path":[]},{"id":"1ef8eeea-8ae2-4c01-9ade-66635a45eba1","title":"радиусом действия одного пожарного крана из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения","resources_path":[]},{"id":"e7e22a3f-5658-4b33-8c96-406ea45ff7d1","title":"объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения тремя струями","resources_path":[]},{"id":"f84391cd-4f55-4cc6-a43a-56580c7c3cad","title":"объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":381,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f84391cd-4f55-4cc6-a43a-56580c7c3cad","questions_passed":380,"valid_answers":"f84391cd-4f55-4cc6-a43a-56580c7c3cad"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"818f2941-35ba-4a68-b9f6-a6c50f3de82d","content":"Продолжительность подачи воды из ПК-м при любых сочетаниях различных водопроводов должна приниматься не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a177404c-6bfe-4e29-a939-87f08c3b9e40","title":"45 мин","resources_path":[]},{"id":"9ca3017a-a6ae-4ebf-a059-61e33eb22404","title":"90 мин","resources_path":[]},{"id":"5f6ec795-731e-45dc-9bda-9cb6dc84c435","title":"60 мин","resources_path":[]},{"id":"3ba80129-a067-4662-9213-d7549d65d9bd","title":"30 мин","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":382,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3ba80129-a067-4662-9213-d7549d65d9bd","questions_passed":381,"valid_answers":"3ba80129-a067-4662-9213-d7549d65d9bd"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"dc7cad1b-fa80-4494-89ad-e62265ddb23c","content":"В зданиях высотой 18 м и более или 6 этажей и более при ВПВ, объединенным с ХПВ, кольцевание трубопроводной сети должно производиться:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2047c973-7450-4ea4-ad8e-079acd896dad","title":"сверху","resources_path":[]},{"id":"97be906d-db31-4d1a-8ac0-165d9d231a13","title":"не допускается кольцевание ","resources_path":[]},{"id":"da758b59-a23e-4259-b6c3-0faa3ef83b5c","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"7477a599-d1bf-416f-9235-665fea84baea","title":"снизу","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":383,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2047c973-7450-4ea4-ad8e-079acd896dad","questions_passed":382,"valid_answers":"2047c973-7450-4ea4-ad8e-079acd896dad"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"59fc6eb7-a2d5-4156-8570-f76d6cb320d2","content":"Если ВПВ самостоятельный или совмещен с АУП, то кольцевание или закольцевание трубопроводной сети рекомендуется осуществлять:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d63217fe-12a7-48b5-b6d2-90a5a2291b6f","title":"не допускается кольцевание","resources_path":[]},{"id":"36825f9e-0900-459a-add6-14a3fed7a812","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"557e6777-1e67-4c2f-b21d-b1114050da4d","title":"снизу","resources_path":[]},{"id":"818b1b8f-c7fb-46b9-9e42-230df7d024c4","title":"сверху","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":384,"questions_statuses":[],"valid_answer":"557e6777-1e67-4c2f-b21d-b1114050da4d","questions_passed":383,"valid_answers":"557e6777-1e67-4c2f-b21d-b1114050da4d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9d664100-b5bf-4826-a285-871880097570","content":"Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c805d7cc-d7a3-4145-929f-ba593f601e20","title":"220 в","resources_path":[]},{"id":"4805cd61-8296-4ce2-bb9c-9cbcff934d45","title":"380 в","resources_path":[]},{"id":"ecc62c41-dcd9-4ae7-b178-09261d899104","title":"1000 в","resources_path":[]},{"id":"01eb4ac3-54a6-454c-b64d-3a7f62596101","title":"120 в","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":385,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4805cd61-8296-4ce2-bb9c-9cbcff934d45","questions_passed":384,"valid_answers":"4805cd61-8296-4ce2-bb9c-9cbcff934d45"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7b2f1f27-0498-455e-829b-06e1d0b5c6cf","content":"Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для самостоятельного ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d70e56e7-08cb-4388-8acb-15bc9eac89cd","title":"120 мин","resources_path":[]},{"id":"4bb9bd48-adef-4454-9df5-49ddc9367d7a","title":"60 мин","resources_path":[]},{"id":"205cbe84-cb84-4045-b8d8-56ccfc577df8","title":"90 мин","resources_path":[]},{"id":"208584a3-3877-49ea-9006-8ac84552f010","title":"30 мин","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":386,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4bb9bd48-adef-4454-9df5-49ddc9367d7a","questions_passed":385,"valid_answers":"4bb9bd48-adef-4454-9df5-49ddc9367d7a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c69f0876-74f9-4a63-8784-ace8f3ed702a","content":"Опознавательная окраска технических средств ВПВ проводится в соответствии с:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"125dfe50-9468-40e1-9ff1-87f7e16e6294","title":"СП 485.1311500.","resources_path":[]},{"id":"1415b5d1-df50-4970-a816-2a2261e0cd22","title":"ГОСТ Р 12.4.026.","resources_path":[]},{"id":"02fbc679-cbb3-4322-856d-86ecac37d5de","title":"ГОСТ 12.2.003.","resources_path":[]},{"id":"70caaf4e-e6f6-49c5-a38f-17142b3fe53d","title":"СП 8.13130.","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":387,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1415b5d1-df50-4970-a816-2a2261e0cd22","questions_passed":386,"valid_answers":"1415b5d1-df50-4970-a816-2a2261e0cd22"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"381ffb8a-f971-4a70-bb41-308a5373b683","content":"При использовании ПК-м реактивная сила струи должна быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"81df38ff-7fc2-4107-8946-aa1d7074deaf","title":"150 Н","resources_path":[]},{"id":"e30b1e18-ccac-4a10-947a-c4c622dd110d","title":"200 Н","resources_path":[]},{"id":"0eadb82f-992b-4523-98e5-7af0ebabc448","title":"300 Н","resources_path":[]},{"id":"6140cfbe-8335-438f-8370-f6ae71cf73b0","title":"100 Н","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":388,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6140cfbe-8335-438f-8370-f6ae71cf73b0","questions_passed":387,"valid_answers":"6140cfbe-8335-438f-8370-f6ae71cf73b0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4d28f184-4a78-465e-ba0e-0744bd25f6f2","content":"Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с АУП:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f8c96e1c-4908-4639-84c7-dabd6503910d","title":"180 мин","resources_path":[]},{"id":"f7a373cd-ed74-4615-893b-81b859ccc7bf","title":"150 мин","resources_path":[]},{"id":"4276888e-fa79-43f6-8d61-b9320d563d2d","title":"равной продолжительности подачи воды АУП","resources_path":[]},{"id":"2cd0e2e6-789c-42d9-a96b-b5bb4bde6f29","title":"120 мин","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":389,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4276888e-fa79-43f6-8d61-b9320d563d2d","questions_passed":388,"valid_answers":"4276888e-fa79-43f6-8d61-b9320d563d2d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9e55a5cd-358c-4d4c-ba47-046e9dcb5963","content":"Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ec9b014e-e043-4b40-a475-5e13fcbdf010","title":"120 мин","resources_path":[]},{"id":"0bef1141-d311-4f54-a7ee-691a366f2324","title":"60 мин","resources_path":[]},{"id":"74698eb0-bdc5-410f-8fe4-b08d840e9151","title":"90 мин","resources_path":[]},{"id":"22d35ecd-284a-4dc0-8eeb-86523b689cd1","title":"30 мин","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":390,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0bef1141-d311-4f54-a7ee-691a366f2324","questions_passed":389,"valid_answers":"0bef1141-d311-4f54-a7ee-691a366f2324"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9dcbb5e3-5f33-4dfb-a4ef-81cc54cd23e0","content":"Какой нормативный документ регламентирует маркировку трубопроводов, проводов, кабелей и других соединяющих деталей и сборочных единиц ВПВ: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"72b0cb4c-0939-4b48-957a-8d793b65a1b8","title":"СП 485.1311500.","resources_path":[]},{"id":"5c52e030-a208-4a78-a258-eda8e2f39c8c","title":"СП 30.13330.","resources_path":[]},{"id":"14e127a8-4a82-4bb8-9fc8-14b853f93fd5","title":"ГОСТ 12.2.003.","resources_path":[]},{"id":"c618505a-da50-493a-9cb4-89dd1fc5ab2f","title":"СП 8.13130.","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":391,"questions_statuses":[],"valid_answer":"14e127a8-4a82-4bb8-9fc8-14b853f93fd5","questions_passed":390,"valid_answers":"14e127a8-4a82-4bb8-9fc8-14b853f93fd5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ef3e9922-c088-4e6d-b3de-089eaa74242a","content":"Какое минимальное количеству патрубков для подключения мобильной пожарной техники должна иметь каждая зона ВПВ объекта защиты:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7bfe24cb-a9be-4213-9b17-9850b92a1f34","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"0a457235-12fa-4869-aa42-64ac97b1c5de","title":"не менее одного","resources_path":[]},{"id":"64a9fbaf-48ec-4794-8dc9-541b8548a267","title":"не менее трех","resources_path":[]},{"id":"59efb8f1-26f7-4bd9-af6d-265adbfd6019","title":"не менее двух","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":392,"questions_statuses":[],"valid_answer":"59efb8f1-26f7-4bd9-af6d-265adbfd6019","questions_passed":391,"valid_answers":"59efb8f1-26f7-4bd9-af6d-265adbfd6019"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0286c74b-fa73-4cba-840b-724523e47a57","content":"Где не допускается размещать ПК:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9aa9199c-bb49-4b74-ac76-59733ea1fc61","title":"на площадках отапливаемых лестничных клеток","resources_path":[]},{"id":"5519faa5-7fe8-46e5-8f35-d068fd1a19c7","title":"в вестибюлях","resources_path":[]},{"id":"51374c63-7520-4117-a841-65c6c8a4f9d1","title":"в коридорах ","resources_path":[]},{"id":"060abd7d-2e16-4242-8014-6111a367d00f","title":"в незадымляемых лестничных клетках","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":393,"questions_statuses":[],"valid_answer":"060abd7d-2e16-4242-8014-6111a367d00f","questions_passed":392,"valid_answers":"060abd7d-2e16-4242-8014-6111a367d00f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6524d17c-c572-4bab-9e61-2158035646ee","content":"Где не допускается размещать ПК:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"640f76f9-711a-4954-a01e-7e9703d7eb3a","title":"у выходов","resources_path":[]},{"id":"e306fab6-d7b1-4d75-aa7c-9cfadf49f9d3","title":"в вестибюлях","resources_path":[]},{"id":"00edb597-2c43-4ccd-b6bd-e275a09df25d","title":"в коридорах ","resources_path":[]},{"id":"8d8c48ff-8fe4-4bab-b67b-222b170f0579","title":"в безопасных зонах","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":394,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8d8c48ff-8fe4-4bab-b67b-222b170f0579","questions_passed":393,"valid_answers":"8d8c48ff-8fe4-4bab-b67b-222b170f0579"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"96fd4858-87ce-41fb-ad0d-ea16ded601e5","content":"При каких условиях допускается устанавливать два ПК на один пожарный стояк или опуск:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7c5d8d1c-f1e8-46c9-b01f-198828cc1150","title":"в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно ","resources_path":[]},{"id":"9d319d76-7973-4656-93ba-565f0d500555","title":"в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м","resources_path":[]},{"id":"d458c06a-3522-4d91-8d86-05cb5ed584f7","title":"во всех случаях","resources_path":[]},{"id":"66e6dbfa-2af0-4cb3-9039-101447281b8a","title":"по решению проектной организации","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":395,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7c5d8d1c-f1e8-46c9-b01f-198828cc1150","questions_passed":394,"valid_answers":"7c5d8d1c-f1e8-46c9-b01f-198828cc1150"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"5ecb6a83-bd94-4b32-9886-123d57d70466","content":"Каким нормативным документом регламентируется исполнение пожарных шкафов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"26cf497b-7f8a-427a-acdd-fc1d1bf78e65","title":"СП 8.13130.","resources_path":[]},{"id":"19bf8f51-82bd-48e7-af7f-f3c63cdaa49a","title":"СП 485.1311500.","resources_path":[]},{"id":"56a98dae-f8c6-4dfe-9ec0-b7d2fc2b0c0a","title":"ГОСТ 12.2.003.","resources_path":[]},{"id":"410fa79f-6a2e-4a74-8eb7-1f9e2d8b470b","title":"ГОСТ Р 51844.","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":396,"questions_statuses":[],"valid_answer":"410fa79f-6a2e-4a74-8eb7-1f9e2d8b470b","questions_passed":395,"valid_answers":"410fa79f-6a2e-4a74-8eb7-1f9e2d8b470b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6571922d-a6a8-4774-8310-aeb5d194d695","content":"В каких случаях допускается использовать ПК без пожарных шкафов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"9ebc64bb-d3af-4c9a-b210-6a381edcb801","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"05757455-a780-4025-909a-b0ecf99b3b08","title":"допускается использовать только в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы","resources_path":[]},{"id":"2f052497-bf52-4aee-a9f3-659b8251be2c","title":"допускается использовать в помещениях, где допускается ограниченный контингент персонала и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы ","resources_path":[]},{"id":"9c57055e-4dce-4303-82d0-780f603c8792","title":"допускается использовать во всех случаях","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":397,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2f052497-bf52-4aee-a9f3-659b8251be2c","questions_passed":396,"valid_answers":"2f052497-bf52-4aee-a9f3-659b8251be2c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7c766807-5b16-49be-870b-a1c470d06662","content":"К чему запрещается монтировать пожарные запорные клапаны: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8e190061-1fc9-4fbf-8560-a73deb86ac2a","title":"к отводам от стояков или опусков","resources_path":[]},{"id":"e3bfef48-9925-4178-83c5-aabb3df20166","title":"к стоякам или отводам кольцевого, или закольцованного трубопроводов в одно- и двухэтажных зданиях ","resources_path":[]},{"id":"45035302-55fd-4b2c-980e-1a376f62096c","title":"к транзитному трубопроводу","resources_path":[]},{"id":"df87523d-ec87-48f2-b078-26dfb5fbbf4d","title":"все перечисленные варианты ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":398,"questions_statuses":[],"valid_answer":"45035302-55fd-4b2c-980e-1a376f62096c","questions_passed":397,"valid_answers":"45035302-55fd-4b2c-980e-1a376f62096c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6f70f4e9-ce19-4058-90e3-170a79dc2791","content":"Допускается ли присоединение санитарно-технического и производственного оборудования к стоякам и опускам ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"63b59ea1-d7ed-4a91-a7df-d589226b61e2","title":"не допускается","resources_path":[]},{"id":"4f6f1e3b-7577-473d-9fbe-fa5c94556f31","title":"допускается","resources_path":[]},{"id":"c88dff39-1f7f-4b23-b35c-966470814f21","title":"допускается, но в определенных случаях","resources_path":[]},{"id":"51eef211-2184-4b9a-92a6-2b94d2e4e3b1","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":399,"questions_statuses":[],"valid_answer":"63b59ea1-d7ed-4a91-a7df-d589226b61e2","questions_passed":398,"valid_answers":"63b59ea1-d7ed-4a91-a7df-d589226b61e2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"91ff5d7f-1851-4e41-876c-5a8d3f3d2082","content":"На какой высоте следует устанавливать запорные клапаны ПК:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4ef56312-245e-4a1a-82a2-eb9645417f97","title":"1,20+/-0,15 м от уровня пола","resources_path":[]},{"id":"219157a6-f146-485c-853b-78f00e1efe6c","title":"1,30+/-0,15 м от уровня пола","resources_path":[]},{"id":"aa867584-cda2-47b0-901e-3b6dbb8d936d","title":"1,40+/-0,15 м от уровня пола","resources_path":[]},{"id":"f9434205-fc5e-4617-bb0f-accbff7b5c9c","title":"1,50+/-0,15 м от уровня пола","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":400,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4ef56312-245e-4a1a-82a2-eb9645417f97","questions_passed":399,"valid_answers":"4ef56312-245e-4a1a-82a2-eb9645417f97"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3e8ad1e5-9a34-4ff1-959f-9660bd7f42b9","content":"Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ce85e65a-e7da-4483-8baf-b586ed0f92b1","title":"от 1,0 до 2,0 м включительно","resources_path":[]},{"id":"bc992ba1-d2df-4968-a4aa-f14a231bec5a","title":"от 1,2 до 2,5 м включительно ","resources_path":[]},{"id":"d8c41cca-d41a-488c-a2c2-b81f2a2167fb","title":"от 0,5 до 1,5 м включительно","resources_path":[]},{"id":"361761fb-5826-4733-8eb0-467953e2afe4","title":"от 1,0 до 1,5 м включительно","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":401,"questions_statuses":[],"valid_answer":"361761fb-5826-4733-8eb0-467953e2afe4","questions_passed":400,"valid_answers":"361761fb-5826-4733-8eb0-467953e2afe4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1e008080-b6af-4a2d-adb5-0601f6fb16e4","content":"При использовании ПК-с и ПК-м в качестве спаренных, где должен устанавливаться ПК-м относительно ПК-с.:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c3d17c8f-8c6e-4faa-aa0a-34d18473950b","title":"над ним","resources_path":[]},{"id":"54e6863e-5ca1-49fc-bf91-d299dae60c80","title":"не регламентируется ","resources_path":[]},{"id":"d8e4ae2c-f8b2-471a-8804-33c4281116e5","title":"под ним","resources_path":[]},{"id":"d9a6f65e-04bc-454f-b81f-576534fc6258","title":"на одном уровне ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":402,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c3d17c8f-8c6e-4faa-aa0a-34d18473950b","questions_passed":401,"valid_answers":"c3d17c8f-8c6e-4faa-aa0a-34d18473950b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0d089af4-b514-40db-9def-2a4939b575ed","content":"Если пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам, то при расчетах ширину принимают равной:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"60e61b4f-27a6-459f-9f15-5687c7314a72","title":"утроенной ширине помещения","resources_path":[]},{"id":"a902f8ed-b970-4396-af17-1c1e98fda6f0","title":"ширине помещения","resources_path":[]},{"id":"08ab0171-0498-4c27-8432-f8c2ca75114a","title":"половине ширине помещения","resources_path":[]},{"id":"36c97a39-7e14-442c-b87b-3b006bdc3bfa","title":"удвоенной ширине помещения","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":403,"questions_statuses":[],"valid_answer":"08ab0171-0498-4c27-8432-f8c2ca75114a","questions_passed":402,"valid_answers":"08ab0171-0498-4c27-8432-f8c2ca75114a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7100a63f-1efd-4733-b1be-98c6acdaca16","content":"При использовании ПК-с реактивная сила струи должна быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"875af2a5-dfe1-4968-8457-0edb3f3cb785","title":"150 Н","resources_path":[]},{"id":"57ce8edf-6a50-42b3-81e9-f45b64c069cf","title":"200 Н","resources_path":[]},{"id":"2af72226-7615-412e-9d5f-a35c96178903","title":"300 Н","resources_path":[]},{"id":"37b0944d-2eaa-4ffe-98c7-c497470c7ccd","title":"100 Н","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":404,"questions_statuses":[],"valid_answer":"57ce8edf-6a50-42b3-81e9-f45b64c069cf","questions_passed":403,"valid_answers":"57ce8edf-6a50-42b3-81e9-f45b64c069cf"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"fe785fe8-2ce5-4db6-b2a4-07ee33e4a616","content":"Расчетное гидростатическое давление (без допущений) ВПВ, совмещенного с ХПВ, на отметке наиболее низко расположенных приборов ХПВ не должно превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"71b4fcd2-401e-4721-b813-33dcc77fe1fe","title":"0,55 Мпа","resources_path":[]},{"id":"6d763c81-1af5-44ad-a558-3bb306922ebc","title":"0,35 Мпа","resources_path":[]},{"id":"e771cd16-22e0-4c4c-9f40-d7a4d76a60bc","title":"0,45 Мпа","resources_path":[]},{"id":"70cd4ad4-c377-47b5-b88b-a70fd63c2c20","title":"0,40 Мпа","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":405,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e771cd16-22e0-4c4c-9f40-d7a4d76a60bc","questions_passed":404,"valid_answers":"e771cd16-22e0-4c4c-9f40-d7a4d76a60bc"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"fe9646ac-f643-429d-855b-c4ac68035538","content":"Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"15b66721-0ce7-46e8-9b9b-0db5bfe3b5ba","title":"0,4 Мпа","resources_path":[]},{"id":"697b67ba-3d8e-4054-b8b3-db18368ceb7b","title":"0,5 Мпа","resources_path":[]},{"id":"fd72aec4-e046-4b95-bbf6-c91cdeb19939","title":"0,6 Мпа","resources_path":[]},{"id":"ef4b1306-e923-4f24-ae9c-f6d0ba11e592","title":"0,3 Мпа","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":406,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fd72aec4-e046-4b95-bbf6-c91cdeb19939","questions_passed":405,"valid_answers":"fd72aec4-e046-4b95-bbf6-c91cdeb19939"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"5accd1cb-2930-4e2f-908f-85a48b24ecff","content":"ПК-с должен быть укомплектован пожарным запорным клапаном в соответствии с:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"aac805bf-116f-432c-8e45-d2cc2be96883","title":"ГОСТ Р 53278","resources_path":[]},{"id":"9b769a42-f6e7-4c51-8b8f-04f06bcad1e0","title":"ГОСТ Р 51049","resources_path":[]},{"id":"05bfbb14-9dd6-484b-a729-961ce203480d","title":"ГОСТ Р 53279","resources_path":[]},{"id":"262ba083-eeb2-45f5-84b4-35bf5916c1f5","title":"ГОСТ Р 53331","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":407,"questions_statuses":[],"valid_answer":"aac805bf-116f-432c-8e45-d2cc2be96883","questions_passed":406,"valid_answers":"aac805bf-116f-432c-8e45-d2cc2be96883"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"dab99936-c41f-437c-bac0-5f32a165ed17","content":"ПК-с должен быть укомплектован пожарным рукавом в соответствии с:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"da3595a0-9e7a-4c4b-97db-1ab9c8d7a97d","title":"ГОСТ Р 53278","resources_path":[]},{"id":"6a6f8208-cbad-4bad-a724-a2e34f4e98b0","title":"ГОСТ Р 51049","resources_path":[]},{"id":"4e9040e0-f8a6-4c8a-b599-9f6f2f9b5649","title":"ГОСТ Р 53279","resources_path":[]},{"id":"4db53dec-bc8e-41d6-ac93-73f276e39573","title":"ГОСТ Р 53331","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":408,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6a6f8208-cbad-4bad-a724-a2e34f4e98b0","questions_passed":407,"valid_answers":"6a6f8208-cbad-4bad-a724-a2e34f4e98b0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"23519c46-07ff-4cc1-b64c-65f65e5e2bb5","content":"ПК-с должен быть укомплектован соединительными головками в соответствии с:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"250a1606-31c9-42d1-aa84-03008aa2e0ff","title":"ГОСТ Р 53278","resources_path":[]},{"id":"83aae039-04f2-4c3b-a0f4-6c68bad72baa","title":"ГОСТ Р 51049","resources_path":[]},{"id":"e89b1275-6f89-4628-bd1d-7067c4576dae","title":"ГОСТ Р 53279","resources_path":[]},{"id":"a9ac7155-dbf5-4218-9afd-baa2b3ef8f85","title":"ГОСТ Р 53331","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":409,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e89b1275-6f89-4628-bd1d-7067c4576dae","questions_passed":408,"valid_answers":"e89b1275-6f89-4628-bd1d-7067c4576dae"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e5efccf2-f659-4d64-ae92-eae6ddb9edd5","content":"ПК-с должен быть укомплектован ручным пожарным стволом в соответствии с:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e822a40d-d2b2-4c82-8f6d-c7d8f1c6204b","title":"ГОСТ Р 53278","resources_path":[]},{"id":"585c4708-7872-4c43-86af-e007a116a0c6","title":"ГОСТ Р 51049","resources_path":[]},{"id":"87f48bcd-6991-434e-bed0-c2e691cb3fd8","title":"ГОСТ Р 53279","resources_path":[]},{"id":"05d7b771-01a2-4151-b1cd-04a78069e9f0","title":"ГОСТ Р 53331","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":410,"questions_statuses":[],"valid_answer":"05d7b771-01a2-4151-b1cd-04a78069e9f0","questions_passed":409,"valid_answers":"05d7b771-01a2-4151-b1cd-04a78069e9f0"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d53f6b95-7c4c-414d-ab80-1b6a95ade735","content":"Длина пожарного рукава не должна превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c0dff576-b63e-4c93-bcca-0eb12105b4c5","title":"19 м","resources_path":[]},{"id":"a63b6548-f7d6-4521-b6d3-c2d1305fbd1b","title":"20 м","resources_path":[]},{"id":"ce7c78e2-6b7d-4db0-9e68-a9d7d4fc3443","title":"21 м","resources_path":[]},{"id":"c62ad8ff-a122-440a-ae38-c52491600242","title":"22 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":411,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ce7c78e2-6b7d-4db0-9e68-a9d7d4fc3443","questions_passed":410,"valid_answers":"ce7c78e2-6b7d-4db0-9e68-a9d7d4fc3443"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"74efb368-3279-4493-adb9-ba76e13e06ad","content":"Длина полужесткого рукава на рукавной катушке должна составлять не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"6ce0337c-7497-498d-9dd4-df9545a435b9","title":"20 м","resources_path":[]},{"id":"4213462b-9254-4c4d-b840-c47fb5c4fffa","title":"21 м","resources_path":[]},{"id":"1406d9b8-39fe-4678-b518-364a24280312","title":"22 м","resources_path":[]},{"id":"f5f35999-edde-4d82-b038-581d29a206ab","title":"19 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":412,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6ce0337c-7497-498d-9dd4-df9545a435b9","questions_passed":411,"valid_answers":"6ce0337c-7497-498d-9dd4-df9545a435b9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"cf3fd071-735f-4efd-b2ef-837c13914aaa","content":"В каких случаях между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установки диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"54fb69ae-4f80-41c0-8ea9-2f7a1a402a47","title":"при давлении у ПК более 0,2 МПа","resources_path":[]},{"id":"8cd623a9-c824-4816-926c-3f5c9af8e2f1","title":"при давлении у ПК более 0,45 МПа","resources_path":[]},{"id":"1fd7f6fd-d345-4157-967c-75433fbe4ca0","title":"при давлении у ПК более 0,55 МПа","resources_path":[]},{"id":"770c6f8b-40e8-4f80-916f-580b68d30346","title":"при давлении у ПК более 0,65 МПа","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":413,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8cd623a9-c824-4816-926c-3f5c9af8e2f1","questions_passed":412,"valid_answers":"8cd623a9-c824-4816-926c-3f5c9af8e2f1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c21db0ce-5cb8-4024-8a8c-4b57865d88d8","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домов, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c05f31ad-534a-423d-8195-ceaa873a83ee","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"996a3fcf-8c17-422f-bbc6-e58d6e578d1d","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"66f20229-294b-405d-aefc-1e23c71f90fc","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"00fecde5-3db9-4c07-bde5-320e36c1732b","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":414,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c05f31ad-534a-423d-8195-ceaa873a83ee","questions_passed":413,"valid_answers":"c05f31ad-534a-423d-8195-ceaa873a83ee"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"272c0271-0347-42f8-b7c3-db899723d7a3","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домов, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора свыше 10 м):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"46d02278-679d-402d-9d1c-ef94324c3502","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"1d84c148-76f9-44bb-abc5-9db202018142","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"8e408268-9252-4c0b-893e-c6b8178c95e6","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"88088960-f6fa-4716-aaee-303551c020fe","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":415,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1d84c148-76f9-44bb-abc5-9db202018142","questions_passed":414,"valid_answers":"1d84c148-76f9-44bb-abc5-9db202018142"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"fbde4b09-f366-4f8a-a10f-eb8615902e3a","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домов, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"029c402d-0316-4e5e-b149-2faff01f69d4","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"6ad3baa1-969d-4ef0-897d-f596f3364620","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"1714e5a7-91a5-4418-876d-4d28abbf99ee","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"5c5bc1cf-d32f-47ab-a512-0e22c20084a2","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":416,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6ad3baa1-969d-4ef0-897d-f596f3364620","questions_passed":415,"valid_answers":"6ad3baa1-969d-4ef0-897d-f596f3364620"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b81bddaa-c482-47ac-8127-2ad4ad829a38","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банков, контор, офисов, гостиниц при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"aa0d1465-f2b1-4b23-9a67-75616bb65b41","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"227e4883-ca7f-4030-b794-0a8315099bd1","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"76e55222-e049-4587-b5ed-591ecdccf735","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"5bd8b6ac-565b-4bc9-86bd-fedd7a84f116","title":"2 ПК-с с расходом ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":417,"questions_statuses":[],"valid_answer":"aa0d1465-f2b1-4b23-9a67-75616bb65b41","questions_passed":416,"valid_answers":"aa0d1465-f2b1-4b23-9a67-75616bb65b41"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"631c9c00-0f4f-4b53-917f-ae1c2b57a66c","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банков, контор, офисов, гостиниц при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"59f41edc-d769-4528-a3a8-1e598bc6c56c","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"40316067-ee04-45cd-8d4f-5c2e477618a6","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"36f37ecc-4ecf-4337-a4ab-3c128a2f113c","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"252aa2da-2914-412c-ae0c-20ed5cf5a97e","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":418,"questions_statuses":[],"valid_answer":"40316067-ee04-45cd-8d4f-5c2e477618a6","questions_passed":417,"valid_answers":"40316067-ee04-45cd-8d4f-5c2e477618a6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a3b81af8-650a-4557-9a7c-15393799fda3","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"19a90d60-60cd-4b4e-b451-0f16f2704952","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"ffecffa4-7734-4e06-a7c1-e76a31804caa","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"443ce857-67c9-4c6b-9b89-dc420d2943c8","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"7c0e2140-a91f-4cc0-a1ed-012f82307eae","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":419,"questions_statuses":[],"valid_answer":"19a90d60-60cd-4b4e-b451-0f16f2704952","questions_passed":418,"valid_answers":"19a90d60-60cd-4b4e-b451-0f16f2704952"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1b14e2ab-cc95-4e73-8065-b9a3ded6e665","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"953eb0dc-2b03-4e03-b280-790d73d77d42","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"4209b1e3-0adc-4b96-bd08-fe49e66b3a70","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"5837c0d6-b2e5-4fb1-84af-0aded595e399","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"3b94d97c-827a-42c6-813a-f9eb347901dd","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":420,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4209b1e3-0adc-4b96-bd08-fe49e66b3a70","questions_passed":419,"valid_answers":"4209b1e3-0adc-4b96-bd08-fe49e66b3a70"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"94e9d54d-b4bc-43a7-a15e-2d3a7fafd310","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"363f36a4-e359-4b44-ae1b-999fc29f1f3c","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"600ba061-4b47-4627-9457-5b94e47eeba7","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"7bf4da33-3036-42dd-a4fa-d0f0d482dfcd","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"cd823973-9114-4d3a-aa3b-bef4becb1ae3","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":421,"questions_statuses":[],"valid_answer":"363f36a4-e359-4b44-ae1b-999fc29f1f3c","questions_passed":420,"valid_answers":"363f36a4-e359-4b44-ae1b-999fc29f1f3c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7bd38ba6-13fb-4ebe-becd-65bfd68321a2","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала более 300 мест:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b4c5fe57-202f-41e0-8c9c-d0418b6d4ba2","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"e295cafd-f229-4b36-8f83-e05d2c89e4c9","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"1b1b3707-5175-405c-8c0a-1db5cb1bdc7b","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"7f8676e7-bec5-49db-a0f0-6c3b543f073a","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":422,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e295cafd-f229-4b36-8f83-e05d2c89e4c9","questions_passed":421,"valid_answers":"e295cafd-f229-4b36-8f83-e05d2c89e4c9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"afe6dcb1-b6fd-4395-93a8-8947b77de39a","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади до 2,5 тыс. м2 включительно:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"15d9abea-5264-4eb2-8d38-ff7ed032a60f","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"542bd39e-06bc-4a5b-9d24-a2cd7110441c","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"83f689d0-d54a-4732-85ae-2716be2fc9a8","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"f3f70599-3308-46cb-a3e1-c923976c07d9","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":423,"questions_statuses":[],"valid_answer":"15d9abea-5264-4eb2-8d38-ff7ed032a60f","questions_passed":422,"valid_answers":"15d9abea-5264-4eb2-8d38-ff7ed032a60f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4cae5e8b-86a1-4cf3-ad96-692037302daa","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади свыше 2,5 тыс. м2:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a1c42863-1ad2-44ca-ad9a-4040d3dfe03a","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"51971467-1ec8-4825-a3bc-d5d042e14604","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"afc476ea-425e-4f39-bef4-c4662f830665","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"e36d3107-cabf-437f-9e47-77d67c655f23","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":424,"questions_statuses":[],"valid_answer":"51971467-1ec8-4825-a3bc-d5d042e14604","questions_passed":423,"valid_answers":"51971467-1ec8-4825-a3bc-d5d042e14604"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"5686c646-2437-4131-a67b-6708ead4eeaf","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"80164a26-4c18-46c2-978b-3c574feffdb5","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"6b5244fc-3c9d-4799-b2ce-942fa39b7a40","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"5f838d74-8a16-46c7-8bfb-124535e361a9","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"0c9615d8-a43c-4ec4-819a-bf391aefc588","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":425,"questions_statuses":[],"valid_answer":"80164a26-4c18-46c2-978b-3c574feffdb5","questions_passed":424,"valid_answers":"80164a26-4c18-46c2-978b-3c574feffdb5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0b5282d5-7f9f-4fd7-9521-34ecb33adf25","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно):","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ceeb08b4-af91-4cc7-95bc-35484bd2d1a0","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"9c540ef4-1a34-4d10-805c-f01a018d9e14","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"c05cd8fe-c117-41b4-abda-022299fce74f","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]},{"id":"7678ebcc-0d11-4016-b935-4d64be3c70d1","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":426,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9c540ef4-1a34-4d10-805c-f01a018d9e14","questions_passed":425,"valid_answers":"9c540ef4-1a34-4d10-805c-f01a018d9e14"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"8b843325-7f49-479d-855c-7b5f7efec49d","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"84bebbe8-3d86-4b1f-9681-5c9edc1651b6","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"a87f9d5b-5512-4d4d-9c15-7efd4e423cb9","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"565157fc-dc79-455f-966d-7868fa64e6f1","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"356fa956-c655-4ebe-b8c6-8879e6db4730","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":427,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a87f9d5b-5512-4d4d-9c15-7efd4e423cb9","questions_passed":426,"valid_answers":"a87f9d5b-5512-4d4d-9c15-7efd4e423cb9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9343bb70-2e6c-4726-adf7-64496005f21d","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше  150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e37934e9-1b1a-405e-ab85-0a32593ccb5c","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"bf0663cd-8bbb-42a4-b402-8374d1c85828","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"8df8a713-8a78-464e-a910-bd72bd19f5e5","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"444a9a22-33ce-4af1-8167-af263d01909d","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":428,"questions_statuses":[],"valid_answer":"444a9a22-33ce-4af1-8167-af263d01909d","questions_passed":427,"valid_answers":"444a9a22-33ce-4af1-8167-af263d01909d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"646e9b44-e372-4088-8e89-64135d44ed4a","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8ac9025c-b95f-4a25-a248-3c5f4123a3aa","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"18a13f4f-5bed-4151-b85b-046850351e9d","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"511fbafd-3cf1-47a2-a822-9dbe58bfc6fb","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"b452e32d-8012-490c-a3a1-aa949797a2e2","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":429,"questions_statuses":[],"valid_answer":"18a13f4f-5bed-4151-b85b-046850351e9d","questions_passed":428,"valid_answers":"18a13f4f-5bed-4151-b85b-046850351e9d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"38d94a6a-19c0-4218-8e73-5ff87dd8da30","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5611a1d7-47e6-4065-854a-98c9ca6bd67c","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"2f3ae6f7-dc4f-47ba-88d9-3bbc830aa0f0","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"a58bef65-bf39-4839-909c-31db63e9947c","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"73e170e6-5215-499a-935f-b1b82e25ce6f","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":430,"questions_statuses":[],"valid_answer":"73e170e6-5215-499a-935f-b1b82e25ce6f","questions_passed":429,"valid_answers":"73e170e6-5215-499a-935f-b1b82e25ce6f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0079a4a9-7685-4147-917c-eed3e829ed19","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b60019d3-cdf3-4b7d-b27d-ace06b97c8e1","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"8b140da8-d002-4192-b47f-586da1943f8b","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"b09370a9-871b-4542-a091-d2b2ca63d022","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"f7d80e2c-dd56-461b-a384-639ae181ddb1","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":431,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8b140da8-d002-4192-b47f-586da1943f8b","questions_passed":430,"valid_answers":"8b140da8-d002-4192-b47f-586da1943f8b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"950c88ae-d540-4b89-93d3-52e9817078a7","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8633311b-ff3c-4f3b-96f8-a29c7b005019","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"740ef9a4-31ff-47eb-a116-c9ba367e15d3","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"45baffd3-dec4-4fc6-bc8b-34788bfe2f05","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"08643b7d-fd7b-4302-97c3-9a7f0e649494","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":432,"questions_statuses":[],"valid_answer":"740ef9a4-31ff-47eb-a116-c9ba367e15d3","questions_passed":431,"valid_answers":"740ef9a4-31ff-47eb-a116-c9ba367e15d3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b283c8d2-5ecb-4736-b856-3a59bb6870dc","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7c581feb-b86c-4308-af29-90723342314b","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"589fd8f0-bc3c-4a54-8186-d13f4580ddc1","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"955e6062-9f31-413b-ac2b-1432b3596b22","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"cd33af2c-ead9-479c-ae4a-093f3777c3d1","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":433,"questions_statuses":[],"valid_answer":"589fd8f0-bc3c-4a54-8186-d13f4580ddc1","questions_passed":432,"valid_answers":"589fd8f0-bc3c-4a54-8186-d13f4580ddc1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"12ce6a9c-519a-471e-a626-25b27d9c0080","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d6b6a461-03cc-4534-a6a7-797710e5c92d","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"9fe465fe-0b63-4fc8-ab82-69b3c59cd8a4","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"a7e54620-5f45-4be6-9ae7-fdd6e822c55a","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"fcf30d57-ab8b-470c-804c-5a28e2f033d3","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":434,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fcf30d57-ab8b-470c-804c-5a28e2f033d3","questions_passed":433,"valid_answers":"fcf30d57-ab8b-470c-804c-5a28e2f033d3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ac8b8e6e-79f6-4cb7-b381-00bf808b8a18","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"47fac495-af9e-49ea-b3f9-2923c78d4c3b","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"9f06effa-52ee-4e18-ad0d-d961a9f67b01","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"c1515bd3-ad7e-43c6-818b-bde85fcc6431","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"2652ec7c-b219-4501-b709-e713efefbd87","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":435,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9f06effa-52ee-4e18-ad0d-d961a9f67b01","questions_passed":434,"valid_answers":"9f06effa-52ee-4e18-ad0d-d961a9f67b01"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"40a6dd40-6680-4773-a244-4f2a1cac2c59","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"bff7bd50-589e-4485-88d1-417c5f9fe59a","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"d634748c-c103-4dcc-b287-c230f873048a","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"25fc0f9d-3d0c-43bf-b4eb-64888837cb8e","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"3448c16f-5be9-4fda-99c7-76fcabe2ceb9","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":436,"questions_statuses":[],"valid_answer":"25fc0f9d-3d0c-43bf-b4eb-64888837cb8e","questions_passed":435,"valid_answers":"25fc0f9d-3d0c-43bf-b4eb-64888837cb8e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7a7855b3-5aab-4ec9-abef-5b9a105144ea","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом до 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"baf37f73-8036-4b59-929d-5a94694af954","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"6013668f-517b-4d43-afa1-0c0e7f246466","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"26c63891-7464-48fc-ac9a-6dd9fa6d56ad","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"bd34dc18-05d6-4f48-95b3-17e316e9f9c8","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":437,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bd34dc18-05d6-4f48-95b3-17e316e9f9c8","questions_passed":436,"valid_answers":"bd34dc18-05d6-4f48-95b3-17e316e9f9c8"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0d5ef2fb-2583-481f-8ebf-f995386bd103","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8e369159-233a-4fdc-b22d-27b16b01d14a","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"0d7d318a-f5d6-426a-9a39-e59cba0fa42d","title":"4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"a4eb134f-7af1-4739-94f8-891551d87b58","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"570989c6-b8f6-446e-ad74-b690e2eefca0","title":"3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":438,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0d7d318a-f5d6-426a-9a39-e59cba0fa42d","questions_passed":437,"valid_answers":"0d7d318a-f5d6-426a-9a39-e59cba0fa42d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"27ba7001-2d90-44fb-afcd-668e2d43a890","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"fdbd7a02-831d-4d42-b4af-ba6674bf34b9","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"db274ae2-420b-4b35-9273-37ee017cb132","title":"4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"7be1e021-2bdb-4a9e-98c0-7e9cfdaad7fb","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"ef677fc9-941d-446b-8cd9-34e3827cae07","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":439,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ef677fc9-941d-446b-8cd9-34e3827cae07","questions_passed":438,"valid_answers":"ef677fc9-941d-446b-8cd9-34e3827cae07"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"96079964-22b7-4918-9d35-dd51ce96af59","content":"Какое количество ПК-с  и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м  со степенью огнестойкости V, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1c5db680-c9da-418d-b57e-3b0c6cba74d5","title":"1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"603f6a5f-f11e-4f06-9d9b-7cc62bb2a677","title":"4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]},{"id":"94cfb2c4-f0b2-4145-8116-10d4c5b0acc6","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с","resources_path":[]},{"id":"f4265483-05e4-413e-a983-a26ca7480191","title":"2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":440,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f4265483-05e4-413e-a983-a26ca7480191","questions_passed":439,"valid_answers":"f4265483-05e4-413e-a983-a26ca7480191"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0771443f-5bdb-466c-893f-840ac8abfcc4","content":"Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части  струи следует принимать в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"23ac9a75-0e9b-4190-9f0a-0bdcbac8e542","title":"10 м","resources_path":[]},{"id":"ae4b406d-7af0-4c8a-a3a5-e19ee9cc94bd","title":"16 м","resources_path":[]},{"id":"0d4302ac-f3fd-4503-9997-20e1f021cf90","title":"8 м","resources_path":[]},{"id":"7d84ba24-7a3b-46f7-bd74-75bb3b78216e","title":"6 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":441,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7d84ba24-7a3b-46f7-bd74-75bb3b78216e","questions_passed":440,"valid_answers":"7d84ba24-7a3b-46f7-bd74-75bb3b78216e"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"db11e9df-069a-47dc-a904-8456c5d7e1a9","content":"Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части  струи следует принимать в жилых зданиях высотой свыше 50 м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"385c4920-13b9-440f-8b91-af79b43a7f88","title":"10 м","resources_path":[]},{"id":"ba9dae65-a3ce-4d76-996e-53c79d5a9ba0","title":"16 м","resources_path":[]},{"id":"f703dc5a-cf1b-4efb-a89b-118574475aae","title":"8 м","resources_path":[]},{"id":"0e611196-ecdc-45a4-ac5f-b501fae6f0c6","title":"6 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":442,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f703dc5a-cf1b-4efb-a89b-118574475aae","questions_passed":441,"valid_answers":"f703dc5a-cf1b-4efb-a89b-118574475aae"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"87a3e90b-e949-4fd4-a06b-5da55cf5852c","content":"Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части  струи следует принимать в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м:2.","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0ba5c33b-1447-4dd5-ad8b-4b4e1335123b","title":"10 м","resources_path":[]},{"id":"43f0a8f1-e67d-4aba-bc38-25124287ccd1","title":"16 м","resources_path":[]},{"id":"47be7904-64c6-4e2f-aca6-f2d509afd2a2","title":"8 м","resources_path":[]},{"id":"f21b8bbd-0732-4be5-89fb-5fa80ad80eb3","title":"6 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":443,"questions_statuses":[],"valid_answer":"43f0a8f1-e67d-4aba-bc38-25124287ccd1","questions_passed":442,"valid_answers":"43f0a8f1-e67d-4aba-bc38-25124287ccd1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"49accb04-09c5-4faf-af70-92ab47ee6930","content":"При какой температуре применяется воздухозаполненный ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ed13876b-a115-4ca7-a91d-915ea1880597","title":"ниже 5 Гр.Цел","resources_path":[]},{"id":"8e4f3832-0039-4cad-9098-3decf0b944f5","title":"ниже 10 Гр.Цел","resources_path":[]},{"id":"bf3e03a6-fc3e-4e5e-83c7-d380f8b8b341","title":"ниже 15 Гр.Цел","resources_path":[]},{"id":"9dc14580-d784-41f0-99de-490515fc2cc3","title":"ниже 7 Гр.Цел","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":444,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ed13876b-a115-4ca7-a91d-915ea1880597","questions_passed":443,"valid_answers":"ed13876b-a115-4ca7-a91d-915ea1880597"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a3993f5f-0d74-4a88-ac13-02d967ec1fd5","content":"Как должно происходить открытие запорных устройств, разделяющих заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3b0a67c6-a9b1-4c3e-a6cf-fc2f98b1551b","title":"автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом или внутри пожарного шкафа","resources_path":[]},{"id":"2e6a5e20-b705-4d41-9d6f-12c6b11e7a7b","title":"автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии не более чем на 15 м от пожарного шкафа","resources_path":[]},{"id":"9bfaa126-997a-4d9d-ae9a-f77b17cff249","title":"автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств дистанционно с диспетчерского пункта или пожарного поста","resources_path":[]},{"id":"13937e43-6312-4707-8ca9-8112717c4604","title":"только автоматически","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":445,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3b0a67c6-a9b1-4c3e-a6cf-fc2f98b1551b","questions_passed":444,"valid_answers":"3b0a67c6-a9b1-4c3e-a6cf-fc2f98b1551b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"35fa3861-e5f3-46b9-834a-98c6aaaa2912","content":"К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала ____м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало ____ ч","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3fa89f00-a9de-4032-8e29-418a8ea74c27","title":"1; 0,5 ","resources_path":[]},{"id":"a4428555-747e-486c-ab45-fa1d9105e965","title":"2; 0,5","resources_path":[]},{"id":"73f8b0ce-af2d-4813-ac3c-27561d57e80c","title":"2; 1","resources_path":[]},{"id":"d5a501c9-575b-4840-900c-1e27109a31fe","title":"0,25; 0,5","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":446,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3fa89f00-a9de-4032-8e29-418a8ea74c27","questions_passed":445,"valid_answers":"3fa89f00-a9de-4032-8e29-418a8ea74c27"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b3f56cbd-6b88-4598-9820-f6f788c7557f","content":"Допускается ли предусматривать устройство сухотруба в незадымляемых лестничных клетках:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7fe5f274-494a-4463-94a3-ad58aff50bfb","title":"допускается, за исключением типа н1","resources_path":[]},{"id":"52f73b17-753b-47f2-8802-2c1eb2340cca","title":"не допускается","resources_path":[]},{"id":"3400077b-4076-4fbe-9ba5-93f04fad784d","title":"не допускается, за исключением типа н1","resources_path":[]},{"id":"b872ceff-d946-4952-9fda-dd1c39b14c67","title":"не регламентируется","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":447,"questions_statuses":[],"valid_answer":"3400077b-4076-4fbe-9ba5-93f04fad784d","questions_passed":446,"valid_answers":"3400077b-4076-4fbe-9ba5-93f04fad784d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"56756bb2-4930-41a0-93cb-11b2ee3c6618","content":"Какого диаметра необходимо предусматривать пожарные запорные клапаны в случае использования сухотрубов на лестничной клетке каждого этажа или полуэтажа, балкона или лоджии на стояке сухотруба DN 80:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c05c503d-73cf-4d49-b2d9-6de420412405","title":"DN 50","resources_path":[]},{"id":"38d1cb69-5943-46ce-9021-5310c8f688f9","title":"DN 80","resources_path":[]},{"id":"210be1d8-237f-49e1-82bc-f2edee2d6e06","title":"DN 65","resources_path":[]},{"id":"a67af41b-6fe4-43a9-9824-5ea535dd7a19","title":"DN 60","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":448,"questions_statuses":[],"valid_answer":"210be1d8-237f-49e1-82bc-f2edee2d6e06","questions_passed":447,"valid_answers":"210be1d8-237f-49e1-82bc-f2edee2d6e06"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"17ea1046-5c38-492d-bf0a-bab2bc6bad4e","content":"Какому/каким нормативному/ым документу должен соответствовать типоразмер по номинальному диаметру пожарных запорных клапанов сухотрубов:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a8445a78-76c3-40c7-992f-f1b647301796","title":"ГОСТ Р 53331","resources_path":[]},{"id":"4fb1751f-e002-49e5-8fcf-52c0dac435e5","title":"ГОСТ Р 53278","resources_path":[]},{"id":"9f5e5bc1-693d-4987-ace9-6972feb69bc2","title":"ГОСТ Р 53279","resources_path":[]},{"id":"07461cba-a286-4b58-9654-1f6120cd7a49","title":"ГОСТ Р 51844","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":449,"questions_statuses":[],"valid_answer":"07461cba-a286-4b58-9654-1f6120cd7a49","questions_passed":448,"valid_answers":"4fb1751f-e002-49e5-8fcf-52c0dac435e5,07461cba-a286-4b58-9654-1f6120cd7a49"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"cab86471-e791-466d-8a94-71f7ff2fdede","content":"На какой высоте от пола должны располагаться пожарные запорные клапаны сухотрубов:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2d445aff-1e69-407c-95f0-7bbff9638c77","title":"1,20 +/- 0,30","resources_path":[]},{"id":"a22670fd-7aa5-4df8-9419-3ed504e1a85c","title":"1,30 +/- 0,15","resources_path":[]},{"id":"0d6129d9-c1a5-475d-9aa6-36cafc40344a","title":"1,15 +/- 0,15","resources_path":[]},{"id":"d942f630-233d-424f-a9d6-53bb2959a6ca","title":"1,20 +/- 0,15","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":450,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d942f630-233d-424f-a9d6-53bb2959a6ca","questions_passed":449,"valid_answers":"d942f630-233d-424f-a9d6-53bb2959a6ca"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"823d5425-dc4b-46da-9b3f-3aa9f7e5923c","content":"Для объектов защиты, оборудованных АУП, кроме производственных и складских зданий, должны применяться:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"164ccef2-b0c1-4faa-86d7-47e44e5f1bfb","title":"не регламентируется ","resources_path":[]},{"id":"c5c5a3e3-e213-4856-a38a-6f98bf0f253f","title":"ПК-м","resources_path":[]},{"id":"fa9bce7e-62e3-489e-9082-ab3be22a4eec","title":"ПК-с","resources_path":[]},{"id":"ab24efc5-4f89-42e2-856b-8f29a4df1675","title":"ПК-м и ПК-с совместно ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":451,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c5c5a3e3-e213-4856-a38a-6f98bf0f253f","questions_passed":450,"valid_answers":"c5c5a3e3-e213-4856-a38a-6f98bf0f253f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"34f0425f-15d4-4491-b70e-b6e0fcfcc825","content":"Что из перечисленного должно быть нанесено на каждом пенном пожарном шкафу:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f218333c-fcbc-4f54-a465-8247cbd4dd7d","title":"допускается","resources_path":[]},{"id":"c674c383-be94-408e-b592-d048f737bce0","title":"не допускается","resources_path":[]},{"id":"0680f2bb-42a7-423b-9b0f-3bc39c83b401","title":"допускается, но в определенных случаях","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":452,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f218333c-fcbc-4f54-a465-8247cbd4dd7d","questions_passed":451,"valid_answers":"f218333c-fcbc-4f54-a465-8247cbd4dd7d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"adf69aa4-8814-40d9-82d4-ec9a428d6daf","content":"Для зданий высотой свыше 50 м ПК-м должны применяться совместно:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ebc69dcc-56d3-4e44-b817-816df9171f06","title":"с сухотрубом и ПК-с","resources_path":[]},{"id":"cfeefb23-9a44-4e3f-91eb-a7e0b200a92c","title":"с ПК-с","resources_path":[]},{"id":"d09740d0-8371-4a69-a6ba-b9d0d5be2a26","title":"с сухотрубом","resources_path":[]},{"id":"98d01c2b-19a9-4adf-b357-5fd90ff98bff","title":"в зданиях высотой свыше 50 м запрещено применять ПК-м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":453,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d09740d0-8371-4a69-a6ba-b9d0d5be2a26","questions_passed":452,"valid_answers":"d09740d0-8371-4a69-a6ba-b9d0d5be2a26"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"0e3930b8-d75c-4323-a165-fe1226c971ed","content":"На какой высоте от уровня пола следует останавливать рукавную катушку ПК-м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5baab4fe-3c9a-4ea6-9da8-5e8cef0b5be3","title":"1,25 +/- 0,30","resources_path":[]},{"id":"07e6786c-5b9b-415e-a190-162a7be854ed","title":"1,30 +/- 0,15","resources_path":[]},{"id":"f2fc8b65-0ea3-46fc-99ae-3197053ac70b","title":"1,15 +/- 0,30","resources_path":[]},{"id":"4558d4b1-8817-4ff7-8c08-2f744bcbaee7","title":"1,20 +/- 0,15","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":454,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4558d4b1-8817-4ff7-8c08-2f744bcbaee7","questions_passed":453,"valid_answers":"4558d4b1-8817-4ff7-8c08-2f744bcbaee7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1d9023dd-48a9-4dbe-8c53-204b24b578ac","content":"Какой из номинальных диаметров технических средств не входит в состав ПК-м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a46be42a-3ca5-4a73-b117-a5790553fb47","title":"DN 35","resources_path":[]},{"id":"f97f82de-90c5-4c35-8bb5-5db47636f004","title":"DN 40","resources_path":[]},{"id":"6a7b4644-d556-47f7-9de6-af420cedcf8f","title":"DN 10","resources_path":[]},{"id":"aac3ebf8-a353-4e20-9205-054fa58f42df","title":"DN 5","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":455,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a46be42a-3ca5-4a73-b117-a5790553fb47","questions_passed":454,"valid_answers":"a46be42a-3ca5-4a73-b117-a5790553fb47"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e197e665-2cc8-4ef8-be10-8fee522e4e57","content":"Сколько  должна составлять длина пожарного рукава ПК-м:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"44acd063-147c-4aa0-bd03-3a69f51c05e9","title":"не менее 20 м","resources_path":[]},{"id":"7bee1f5a-1f22-41d6-be01-3c3429c1d8b1","title":"не менее 15 м","resources_path":[]},{"id":"6d2ac0ac-f0cb-4bed-adb2-e63030ddd162","title":"не менее 25 м","resources_path":[]},{"id":"07b9c39b-6273-41e6-a2b8-b0defe34b447","title":"не менее 40 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":456,"questions_statuses":[],"valid_answer":"44acd063-147c-4aa0-bd03-3a69f51c05e9","questions_passed":455,"valid_answers":"44acd063-147c-4aa0-bd03-3a69f51c05e9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b9b701f0-8b92-4bc1-ac1b-ad668ba28bc0","content":"Какой суммарной массой должен ограничиваться пожарный рукав ПК-м заполненный водой: ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"13f72b2c-9601-49ec-9654-d999115c903a","title":"не более 15 кг","resources_path":[]},{"id":"e85a823d-4de8-40c4-831d-a68d77173fdb","title":"не более 40 кг","resources_path":[]},{"id":"ac0175c1-e524-4195-a80d-60ecf98745de","title":"не более 25 кг","resources_path":[]},{"id":"4461815d-28f4-4677-ae2c-637c7d0fb3f5","title":"не более 35 кг","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":457,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4461815d-28f4-4677-ae2c-637c7d0fb3f5","questions_passed":456,"valid_answers":"4461815d-28f4-4677-ae2c-637c7d0fb3f5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"46a1be20-d90e-42e0-b810-b050e937ea42","content":"Типоразмеры по длине пожарного рукава рекомендуются кратностью:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"cd65a59c-242b-4b46-85ba-3102901f3fd4","title":"2,0 +/- 0,5 м","resources_path":[]},{"id":"f3aadd2d-034b-476e-a683-c9b31f7782b6","title":"2,5 +/- 0,5 м ","resources_path":[]},{"id":"5549c3fe-403f-4d0f-8917-54d8601c6262","title":"5,0 +/- 1 м","resources_path":[]},{"id":"490097b4-0c79-4414-9c95-853a3c09530c","title":"5,0 +/- 0,5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":458,"questions_statuses":[],"valid_answer":"490097b4-0c79-4414-9c95-853a3c09530c","questions_passed":457,"valid_answers":"490097b4-0c79-4414-9c95-853a3c09530c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a825ee12-6c3a-4d68-8443-1be08b833a9a","content":"Ручной пожарный ствол ПК-м тонкораспыленной водой должен быть оборудован фильтром с размером сетки не более ____ от минимального линейного размера минимального выходного отверстия пожарного ствола:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"dc505dd6-416c-4ae3-840c-dd4dedf7ed74","title":"70 %","resources_path":[]},{"id":"bb847881-6773-4391-be3d-b46a7260e720","title":"60 %","resources_path":[]},{"id":"1d8b6677-c96a-4dbc-b923-42089fa7b33f","title":"80 %","resources_path":[]},{"id":"727b0a7c-32bc-49bb-bc3a-65e6becd5fd5","title":"75 %","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":459,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1d8b6677-c96a-4dbc-b923-42089fa7b33f","questions_passed":458,"valid_answers":"1d8b6677-c96a-4dbc-b923-42089fa7b33f"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c1cc5624-cc1b-443e-85f2-3479cded3494","content":"Ручной пожарный ствол должен позволять формировать тонкораспыленную струю с углом распыления не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1cdf9109-b5a6-42c3-9919-a6511cdf64f3","title":"15°","resources_path":[]},{"id":"22add019-6e5e-4570-9850-ec4e45dd0805","title":"20°","resources_path":[]},{"id":"d872d910-1cc7-4f58-86c7-3fda27643b68","title":"30°","resources_path":[]},{"id":"6d73a8a6-f45f-424e-9b3d-0d93fa47b764","title":"45°","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":460,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d872d910-1cc7-4f58-86c7-3fda27643b68","questions_passed":459,"valid_answers":"d872d910-1cc7-4f58-86c7-3fda27643b68"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"1c38415c-151c-4f6c-b4cb-0831e1a04c23","content":"Какая должна  быть дальность пенной струи:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0452e18d-0e8e-4e98-91d5-4049cc8d4a41","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"7df3dfc9-a6f7-4a09-8699-9f1cac478ad1","title":"не менее 15 м","resources_path":[]},{"id":"bb9777d1-668c-4989-8982-604fb4aa6477","title":"не менее 10 м","resources_path":[]},{"id":"247a3a10-fe41-4aef-bc38-3e0e50d7aaff","title":"не менее 5 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":461,"questions_statuses":[],"valid_answer":"247a3a10-fe41-4aef-bc38-3e0e50d7aaff","questions_passed":460,"valid_answers":"247a3a10-fe41-4aef-bc38-3e0e50d7aaff"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"dedc3402-fa55-4313-aa2f-836c2f966ce2","content":"Объем пенообразователя должен быть рассчитан на тушение пожара в начальной стадии его возникновения в течение не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"25796db6-b92b-4239-b1e9-4c6ea2869f98","title":"30 мин","resources_path":[]},{"id":"24ae2a9e-a56f-45ab-b3a0-668ba27db615","title":"10 мин","resources_path":[]},{"id":"c1391982-28b4-4e33-aa32-4d11087cc57f","title":"15 мин","resources_path":[]},{"id":"5f5b5f7a-e5ce-490d-9bf1-54a97e93155a","title":"20 мин","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":462,"questions_statuses":[],"valid_answer":"24ae2a9e-a56f-45ab-b3a0-668ba27db615","questions_passed":461,"valid_answers":"24ae2a9e-a56f-45ab-b3a0-668ba27db615"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"eca5c66c-c593-4a73-8778-b9cbdd13b97e","content":"Минимальная температура в насосной станции должна быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"132aa5eb-55b9-4232-ba36-9a67dda70e20","title":"20 °C","resources_path":[]},{"id":"ff359519-b59a-4ceb-8669-5d2fcc551972","title":"5 °C","resources_path":[]},{"id":"5db20310-b031-4f37-9c72-3dc63732c123","title":"15 °C","resources_path":[]},{"id":"fde04483-e395-40b2-ba81-4a64bf4267d8","title":"2 °C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":463,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ff359519-b59a-4ceb-8669-5d2fcc551972","questions_passed":462,"valid_answers":"ff359519-b59a-4ceb-8669-5d2fcc551972"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4981048d-5f54-4e14-870a-291b383dae62","content":"Рабочее и аварийное освещение в насосных станциях ВПВ следует принимать по:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"006e7143-c881-4f11-9873-c4007b8e30bd","title":"СП 8.13130","resources_path":[]},{"id":"d79a2818-f157-4ca9-a507-ac1c20d2725c","title":"СП 10.13130","resources_path":[]},{"id":"58c43e24-75e0-4ad8-ae0f-c7abc8dd51d0","title":"СП 6.13130","resources_path":[]},{"id":"4a00a6f0-9c6f-4488-a488-4d240f9ba770","title":"СП 52.13330","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":464,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4a00a6f0-9c6f-4488-a488-4d240f9ba770","questions_passed":463,"valid_answers":"4a00a6f0-9c6f-4488-a488-4d240f9ba770"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"ee283b3b-425f-4a62-82e2-119bdb26cd49","content":"Что из перечисленного должно быть нанесено на каждом пенном пожарном шкафу:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ac717b1d-6ea9-4ac9-8396-8d8f094ba5df","title":"тип пенообразователя","resources_path":[]},{"id":"ae0b7080-5d80-4c55-a364-5e0f1a000202","title":"назначение ПК: \"Водопенный ПК\"","resources_path":[]},{"id":"dc75ce36-7f44-4a7a-8012-a50f56e58a71","title":"концентрация пенообразователя в растворе","resources_path":[]},{"id":"ff2f0273-b70a-434c-825b-fee1f532e61c","title":"кратность пены","resources_path":[]},{"id":"ecf829fb-7394-4a22-9c53-a3b81afbe57a","title":"дальность пенной струи","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":465,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ecf829fb-7394-4a22-9c53-a3b81afbe57a","questions_passed":464,"valid_answers":"ac717b1d-6ea9-4ac9-8396-8d8f094ba5df,ae0b7080-5d80-4c55-a364-5e0f1a000202,dc75ce36-7f44-4a7a-8012-a50f56e58a71,ff2f0273-b70a-434c-825b-fee1f532e61c,ecf829fb-7394-4a22-9c53-a3b81afbe57a"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9c8c85da-29d3-44ab-8e0b-9b04c8cd9e1e","content":"Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"855b5b2b-1c8a-4924-8d86-4dde50ae77a2","title":"не менее одного","resources_path":[]},{"id":"51321376-c4fb-4b22-a219-48e42143f371","title":"не менее двух","resources_path":[]},{"id":"74f15d61-9ae5-40ec-b0a9-cf1b633e5cc3","title":"не менее количества основных пожарных насосных агрегатов  ","resources_path":[]},{"id":"3776ad9d-d8c1-4cc6-99f8-9e300b4c47e4","title":"не более количества основных пожарных насосных агрегатов  ","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":466,"questions_statuses":[],"valid_answer":"855b5b2b-1c8a-4924-8d86-4dde50ae77a2","questions_passed":465,"valid_answers":"855b5b2b-1c8a-4924-8d86-4dde50ae77a2"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9bb60724-1142-4aef-afa7-18b01fe10248","content":"К какой категории по степени обеспечения подачи воды следует относить пожарные насосы ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"08592c0a-9f66-46c2-9b6e-2dddc1d82451","title":"к III категории","resources_path":[]},{"id":"53e83737-b878-4c2a-8aca-6939b99f23e3","title":"ко II категории","resources_path":[]},{"id":"4f7b3617-b402-43de-a049-87905f67c1fd","title":"к I категории","resources_path":[]},{"id":"b9743d60-4d23-48bf-a827-bb5ed70a5ff6","title":"не регламентируется","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":467,"questions_statuses":[],"valid_answer":"53e83737-b878-4c2a-8aca-6939b99f23e3","questions_passed":466,"valid_answers":"53e83737-b878-4c2a-8aca-6939b99f23e3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"69dfc14a-cfc4-43b9-8def-20f6402bd8fd","content":"Время выхода пожарных насосных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим не должно превышать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"283d805d-9b13-4e92-919a-51a76e49e4db","title":"90 с","resources_path":[]},{"id":"dfd1517a-4c92-46e6-8d4a-ad072048baff","title":"60 с","resources_path":[]},{"id":"50b96013-a1d9-4126-b2f1-74d97dfdb1e9","title":"120 с","resources_path":[]},{"id":"aa769d5a-942f-43e3-ad85-4c42067429b1","title":"30 с","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":468,"questions_statuses":[],"valid_answer":"dfd1517a-4c92-46e6-8d4a-ad072048baff","questions_passed":467,"valid_answers":"dfd1517a-4c92-46e6-8d4a-ad072048baff"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c010fa6f-97f5-406b-9616-c3f0a82392c4","content":"Максимальная температура в насосной станции должна быть не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"7caaa06b-a848-4395-81b2-1ea99e6db4d3","title":"15 °C","resources_path":[]},{"id":"f9a5d8d6-141a-4524-8881-2ba6402c1612","title":"20 °C","resources_path":[]},{"id":"64e68c38-015e-4d0a-91ce-fceff4b63ddc","title":"25 °C","resources_path":[]},{"id":"eade30ab-065d-4c52-8401-2ed47546cfd3","title":"35 °C","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":469,"questions_statuses":[],"valid_answer":"eade30ab-065d-4c52-8401-2ed47546cfd3","questions_passed":468,"valid_answers":"eade30ab-065d-4c52-8401-2ed47546cfd3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"113a88b9-344d-4a46-92be-bc3ff64eb57c","content":"При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между узлами управления, между ними и стеной - не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d9381b45-dffd-41b4-93fe-4a44d8efffa2","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"6352d4b5-6de7-495a-a0a3-91027b700469","title":"1 м","resources_path":[]},{"id":"1fe3cdd0-1036-4a8c-8494-c3cad98776a4","title":"0,5 м","resources_path":[]},{"id":"2d2d8774-f987-42f5-a252-7367378b12eb","title":"0,35 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":470,"questions_statuses":[],"valid_answer":"1fe3cdd0-1036-4a8c-8494-c3cad98776a4","questions_passed":469,"valid_answers":"1fe3cdd0-1036-4a8c-8494-c3cad98776a4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"911d4135-0acf-470f-88f2-dc68430f9f88","content":"При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между насосными агрегатами и стеной в заглубленных помещениях - не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"51312b0f-5697-47cd-b1a6-46f896c3b3c5","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"f2a56d58-4a72-42a2-aedb-2effa4aff14b","title":"0,5 м","resources_path":[]},{"id":"b8d22248-f816-4f2f-8a8f-d39dcb08ad69","title":"0,7 м","resources_path":[]},{"id":"0180acd0-5e6a-45f8-ba6f-6b11b325753d","title":"0,35 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":471,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b8d22248-f816-4f2f-8a8f-d39dcb08ad69","questions_passed":470,"valid_answers":"b8d22248-f816-4f2f-8a8f-d39dcb08ad69"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c6c56a37-c1d3-4b10-bc4a-26e9dce08ffd","content":"При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между блочными (или модульными) насосными установками и стеной - не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4b72472d-ff60-469b-a5c6-f9d4bb883054","title":"1 м","resources_path":[]},{"id":"adc5a7d0-3375-4db1-aacf-fe32b7d8acae","title":"0,5 м","resources_path":[]},{"id":"659ffaad-eef9-4de8-b7f1-09aaff60f075","title":"0,7 м","resources_path":[]},{"id":"7be2b685-eeba-4b73-80d7-c539057c2d1f","title":"0,35 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":472,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4b72472d-ff60-469b-a5c6-f9d4bb883054","questions_passed":471,"valid_answers":"4b72472d-ff60-469b-a5c6-f9d4bb883054"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"54ceb49a-b54d-40a1-a289-c45153d35c44","content":"При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между неподвижными выступающими частями иного оборудования - не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c382ba2e-d7ae-46c0-9230-cfd9e80c9db2","title":"1 м","resources_path":[]},{"id":"f0a31260-0e62-4426-9227-58c0fa21d0ed","title":"0,5 м","resources_path":[]},{"id":"4c7555f8-cd41-44a3-8ec9-605623dc6ab7","title":"0,7 м","resources_path":[]},{"id":"08409592-1827-4222-af05-efb1edf90655","title":"0,35 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":473,"questions_statuses":[],"valid_answer":"4c7555f8-cd41-44a3-8ec9-605623dc6ab7","questions_passed":472,"valid_answers":"4c7555f8-cd41-44a3-8ec9-605623dc6ab7"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"036c53b0-e0a1-44fd-85db-a2d117c32ce0","content":"При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать перед распределительным электрическим щитом - не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"93aeeb0a-8d2d-4f19-bf0a-83c0cc23a125","title":"2 м","resources_path":[]},{"id":"9eba19bb-2c08-46e3-94a4-a7a94d60723d","title":"0,5 м","resources_path":[]},{"id":"2ff5d50e-df8e-4d0f-bfa2-c29e0636f026","title":"0,7 м","resources_path":[]},{"id":"f7e1532c-7c9e-4191-b250-098951ec7313","title":"0,35 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":474,"questions_statuses":[],"valid_answer":"93aeeb0a-8d2d-4f19-bf0a-83c0cc23a125","questions_passed":473,"valid_answers":"93aeeb0a-8d2d-4f19-bf0a-83c0cc23a125"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"91bacfb1-8105-4200-9e83-3ba8dc34689f","content":"Какое минимальное количество выведенных наружу патрубков должна иметь насосная станция ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"85678a07-190e-4179-a9b3-057eb36aabd9","title":"не регламентируется","resources_path":[]},{"id":"0117e804-9780-47c1-bc2b-fd74206895bc","title":"не менее двух","resources_path":[]},{"id":"78c9e086-f883-4204-952e-ac909b24c95c","title":"не менее четырех","resources_path":[]},{"id":"cb80ae5c-dd5c-4565-8ed1-14810eb23cc3","title":"не менее трех","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":475,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0117e804-9780-47c1-bc2b-fd74206895bc","questions_passed":474,"valid_answers":"0117e804-9780-47c1-bc2b-fd74206895bc"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"7eacda09-05c1-47af-9c5a-4e4c627c949a","content":"Выведенные наружу патрубки с соединительными головками от насосной станции ВПВ, должны иметь диаметр:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ad7da170-180e-4bbe-a0ca-c177d2a40e2c","title":"DN 110","resources_path":[]},{"id":"3743d989-b5e0-40bd-8b2f-9f9661ab3481","title":"DN 90 ","resources_path":[]},{"id":"fdefc3d5-8f9d-4226-89aa-e5a30fd81056","title":"DN 80","resources_path":[]},{"id":"fb495adf-4eda-4d71-9e45-d87266e4b6cb","title":"DN 60","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":476,"questions_statuses":[],"valid_answer":"fdefc3d5-8f9d-4226-89aa-e5a30fd81056","questions_passed":475,"valid_answers":"fdefc3d5-8f9d-4226-89aa-e5a30fd81056"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f5bb8446-8c4b-48a0-8174-778fb7b2829b","content":"Место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4a1d85bf-ed5f-4082-aa52-71fdd28f5320","title":"1,35 +/- 0,30 м","resources_path":[]},{"id":"b366d915-0034-4d3d-a4a0-28eaf285fadf","title":"1,50 +/- 0,15 м","resources_path":[]},{"id":"c6284b3d-3077-416e-9dcc-cfe080e17e57","title":"1,30 +/- 0,15 м","resources_path":[]},{"id":"5a1a391d-ba58-4571-8fb8-73abe780cfad","title":"1,35 +/- 0,15 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":477,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b366d915-0034-4d3d-a4a0-28eaf285fadf","questions_passed":476,"valid_answers":"b366d915-0034-4d3d-a4a0-28eaf285fadf"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"941d42c7-bb10-4442-a9a6-a1fbada97225","content":"На каком расстоянии от пожарных гидрантов допускается предусматривать место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d1b9156c-d8dc-4ab2-ade8-5a9d3d456131","title":"не более 250 м","resources_path":[]},{"id":"8db89f36-070a-49ce-98ec-c95f0eef03ed","title":"не более 200 м","resources_path":[]},{"id":"8c3a9431-205c-416c-8f7d-fc3229f8ddc1","title":"не более 100 м","resources_path":[]},{"id":"6bd81267-78a2-49c3-be69-fdd408284550","title":"не более 150 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":478,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6bd81267-78a2-49c3-be69-fdd408284550","questions_passed":477,"valid_answers":"6bd81267-78a2-49c3-be69-fdd408284550"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"39dceace-3c23-45de-a02b-ba439f050550","content":"С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, бензином в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8176d1e0-4991-42d0-a606-c019a8f0a0c6","title":"200 л","resources_path":[]},{"id":"b7f56a76-da37-46f1-9067-8fb4b1b07224","title":"150 л","resources_path":[]},{"id":"99333c16-976d-4b34-9b1c-fe53aa8f003b","title":"250 л","resources_path":[]},{"id":"91f6bf6f-a894-4fcd-bb40-e84859f9b6f5","title":"500 л","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":479,"questions_statuses":[],"valid_answer":"99333c16-976d-4b34-9b1c-fe53aa8f003b","questions_passed":478,"valid_answers":"99333c16-976d-4b34-9b1c-fe53aa8f003b"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"aed75e21-b9c0-4105-8e52-d3c40f931d94","content":"С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, дизелем в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"744bef84-b345-4c79-9f66-8055f0940bb6","title":"200 л","resources_path":[]},{"id":"1d371d31-ef3e-4b35-91d4-0740aba59a9f","title":"150 л","resources_path":[]},{"id":"8a0e8179-de5e-49ef-88f0-cb486eb0eb5f","title":"250 л","resources_path":[]},{"id":"96779ef0-7b39-42d0-a785-a0cfc7a75f03","title":"500 л","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":480,"questions_statuses":[],"valid_answer":"96779ef0-7b39-42d0-a785-a0cfc7a75f03","questions_passed":479,"valid_answers":"96779ef0-7b39-42d0-a785-a0cfc7a75f03"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"d818f730-308d-4a70-bb7a-8fd221b9368d","content":"Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные агрегаты должны быть установлены на фундамент, масса которого должна соответствовать требованиям технической документации на данные изделия. При отсутствии этих сведений масса фундамента должна не менее чем в ___ раза/раз превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных агрегатов.","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b2e915e6-6ef0-4268-b3d1-990cb26aad2a","title":"2","resources_path":[]},{"id":"47c55983-aa5c-44d5-a941-692b9aad3e11","title":"3","resources_path":[]},{"id":"b9dce155-0faa-42e5-9979-1f82dc1f65e5","title":"4","resources_path":[]},{"id":"b04f58eb-460e-4c8d-a6b0-d18dbad36fcf","title":"5","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":481,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b9dce155-0faa-42e5-9979-1f82dc1f65e5","questions_passed":480,"valid_answers":"b9dce155-0faa-42e5-9979-1f82dc1f65e5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"664739d8-286c-4891-a861-224c6ce9a745","content":"Какое необходимо количество входных всасывающих трубопроводов к насосной установке ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ae59ec1e-510c-489b-b010-796c46c8529c","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"40ed9128-fa65-4717-8905-5e3a8ace8864","title":"не менее четырех","resources_path":[]},{"id":"ebc2b84f-bbbf-4f12-938d-f5ce4ce10cf4","title":"не менее трех","resources_path":[]},{"id":"9146b2ed-99db-44e4-9f54-fa258e7edf3c","title":"не менее двух","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":482,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9146b2ed-99db-44e4-9f54-fa258e7edf3c","questions_passed":481,"valid_answers":"9146b2ed-99db-44e4-9f54-fa258e7edf3c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9bf258b2-261a-43a8-b0fc-2e43ae3a5ffc","content":"Какое необходимо количество входных напорных трубопроводов к насосной установке ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"21cba4d9-3e09-45ff-9660-0a57cb8c0c1a","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"56be6f67-d54a-4123-9401-abfc73fe5517","title":"не менее четырех","resources_path":[]},{"id":"2d78fdd5-dec1-4621-8506-eee7237e4536","title":"не менее трех","resources_path":[]},{"id":"52cad611-9059-42ec-87e9-fd7a8d3426d9","title":"не менее двух","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":483,"questions_statuses":[],"valid_answer":"52cad611-9059-42ec-87e9-fd7a8d3426d9","questions_passed":482,"valid_answers":"52cad611-9059-42ec-87e9-fd7a8d3426d9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2b541761-e11c-42c1-97e4-3735dae6679a","content":"В случае, когда количество узлов управления не превышает трех, а количество пожарных кранов менее тринадцати, то количество входных напорных трубопроводов к насосной установке может быть уменьшено до:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4ee8eeda-474b-45a5-a80c-63a95a463274","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]},{"id":"046c8d73-d92f-4054-a161-6a3d6dc80056","title":"трех","resources_path":[]},{"id":"e797c505-c0ad-4603-8303-b3a46fdce4fb","title":"одного","resources_path":[]},{"id":"b8f8958f-f065-427c-864a-9a91dd7342e2","title":"двух","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":484,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e797c505-c0ad-4603-8303-b3a46fdce4fb","questions_passed":483,"valid_answers":"e797c505-c0ad-4603-8303-b3a46fdce4fb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"00e96c0a-e11c-449a-8b4f-d9ed0ddca204","content":"Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c1ace8b9-2a8d-45ca-91fc-bb0f0e025469","title":"0,002","resources_path":[]},{"id":"9f728aca-2398-4921-b1cf-0ce16ffaa092","title":"0,005","resources_path":[]},{"id":"f8d8839b-1b46-4a5e-835e-880c43e95ee6","title":"0,02","resources_path":[]},{"id":"c076d202-6948-48a6-91db-a45dade5f093","title":"0,05","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":485,"questions_statuses":[],"valid_answer":"9f728aca-2398-4921-b1cf-0ce16ffaa092","questions_passed":484,"valid_answers":"9f728aca-2398-4921-b1cf-0ce16ffaa092"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b9a6afa1-4b05-4a85-886e-75535233724f","content":"Где необходимо предусмотреть запорные устройства ВПВ:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1d7e5c57-326e-4bd6-9d3a-c65e6c264211","title":"в пожарных насосных установках","resources_path":[]},{"id":"13a9ba7a-fd99-42fe-b8a8-2e21365d8402","title":"на каждом вводе ВПВ","resources_path":[]},{"id":"b93d450c-dcf5-4bf6-95c1-28e174e0cd8f","title":"внизу стояков и опусков для слива из них воды","resources_path":[]},{"id":"f7b979ee-4875-4492-a6a3-cef63e5c8449","title":"в водомерных узлах","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":486,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f7b979ee-4875-4492-a6a3-cef63e5c8449","questions_passed":485,"valid_answers":"1d7e5c57-326e-4bd6-9d3a-c65e6c264211,13a9ba7a-fd99-42fe-b8a8-2e21365d8402,b93d450c-dcf5-4bf6-95c1-28e174e0cd8f,f7b979ee-4875-4492-a6a3-cef63e5c8449"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2117f271-994a-41a2-bf50-c08f03ef697d","content":"Верно ли утверждение, что в ВПВ, совмещенном с ХПВ при наличии у водомерного узла запорных устройств, запорные устройства на вводе допускается не предусматривать:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"645f7303-c957-476f-b45e-90f6dbb42686","title":"верно","resources_path":[]},{"id":"e6c9053c-24bb-4a55-bafd-31d393f5eda0","title":"неверно","resources_path":[]},{"id":"2c36d6b0-81a1-4dc4-9647-976a866374c4","title":"верно, если на водомерном узле предусмотрена байпасная линия с электромагнитным клапаном","resources_path":[]},{"id":"decc006b-38e0-4745-a20a-26445daf43d7","title":"на усмотрение проектной организации","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":487,"questions_statuses":[],"valid_answer":"2c36d6b0-81a1-4dc4-9647-976a866374c4","questions_passed":486,"valid_answers":"2c36d6b0-81a1-4dc4-9647-976a866374c4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"331f9fbc-ad28-4145-b16b-8a08aec78b44","content":"Трубопроводную арматуру для ВПВ, совмещенного с ХПВ, следует устанавливать согласно проектному значению рабочего давления, но не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"1e5dec2c-3c04-442e-bc8a-2aa563be1766","title":"0,5 Мпа","resources_path":[]},{"id":"0de3af8e-aa53-4bcb-8df7-43d786a7d428","title":"0,05 Мпа","resources_path":[]},{"id":"57f10bc8-3f2c-47c9-875d-9ed1775b3e98","title":"0,06 Мпа","resources_path":[]},{"id":"71c04009-031f-406a-afe8-340e5c6965c6","title":"0,6 Мпа","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":488,"questions_statuses":[],"valid_answer":"71c04009-031f-406a-afe8-340e5c6965c6","questions_passed":487,"valid_answers":"71c04009-031f-406a-afe8-340e5c6965c6"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"36c78079-2c76-467a-b94c-31035f29f78a","content":"Верно ли утверждение, что трубопроводы установок водяного пожаротушения, ВПВ, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"88145313-609c-49e8-95a2-b60f5a78b895","title":"верно","resources_path":[]},{"id":"7db5912e-f4e3-40b3-aff4-4533eabb2078","title":"неверно","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":489,"questions_statuses":[],"valid_answer":"88145313-609c-49e8-95a2-b60f5a78b895","questions_passed":488,"valid_answers":"88145313-609c-49e8-95a2-b60f5a78b895"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3e635f1f-1528-4f2a-aa72-c061519a8f60","content":"Крепление трубопроводов и оборудования ВПВ при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f33d71f4-b78a-424e-862e-19c367e8ab0e","title":"СП 485.1311500","resources_path":[]},{"id":"f64bfd80-d6de-4380-9bf2-222c337c5961","title":"СП 75.13330","resources_path":[]},{"id":"2063993e-1a5a-48ad-aa85-9f7744f7f6aa","title":"СП 10.13130","resources_path":[]},{"id":"7c246258-aced-4687-8942-ea8b9d120a88","title":"СП 8.13130","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":490,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f64bfd80-d6de-4380-9bf2-222c337c5961","questions_passed":489,"valid_answers":"f64bfd80-d6de-4380-9bf2-222c337c5961"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"476bf7e9-b57d-4704-bfa0-3ef4dd9b3588","content":"Трубопроводы с номинальным диаметром менее DN 50 должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"24585a96-14d9-4530-ba8c-4da5e6c29bc8","title":"0,05","resources_path":[]},{"id":"34c929ff-8f5b-41bc-8eb5-6ab7a67eb8d1","title":"0,001","resources_path":[]},{"id":"bbb3678f-0fec-48f1-9860-3fc23b37ebc4","title":"0,01","resources_path":[]},{"id":"73dbdbf1-bb86-4588-8e49-794111e33bfe","title":"0,005","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":491,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bbb3678f-0fec-48f1-9860-3fc23b37ebc4","questions_passed":490,"valid_answers":"bbb3678f-0fec-48f1-9860-3fc23b37ebc4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"06dc82d4-0bf1-4f9a-b99e-5382347de412","content":"Трубопроводы с номинальным диаметром DN 50 и более должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"92620a64-5a11-4695-98d0-6219be44c991","title":"0,05","resources_path":[]},{"id":"d9d89892-d6c7-44b7-b7bf-5898ebbb6db8","title":"0,001","resources_path":[]},{"id":"23659ef7-a00f-4bbf-8a42-e3579b559d32","title":"0,01","resources_path":[]},{"id":"97f20f6b-3ce7-4938-83f1-577e7f7bcceb","title":"0,005","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":492,"questions_statuses":[],"valid_answer":"97f20f6b-3ce7-4938-83f1-577e7f7bcceb","questions_passed":491,"valid_answers":"97f20f6b-3ce7-4938-83f1-577e7f7bcceb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"028c28db-1741-4003-8349-e96cbaa7696a","content":"Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"bcbd8897-b06d-48e1-be8d-466fc461c1e1","title":"0,01 м","resources_path":[]},{"id":"bbc12fba-8c59-48d4-ab32-8d61f703e087","title":"0,02 м","resources_path":[]},{"id":"ab7373cc-fd4c-41ae-9ad9-6309fe9cc22f","title":"0,002 м","resources_path":[]},{"id":"4ccc7623-c3c8-43de-86bb-aa989c717163","title":"0,05 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":493,"questions_statuses":[],"valid_answer":"bbc12fba-8c59-48d4-ab32-8d61f703e087","questions_passed":492,"valid_answers":"bbc12fba-8c59-48d4-ab32-8d61f703e087"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"bfcd70fa-58ae-4e59-bbf0-537c2f7babf1","content":"Трубопроводы пенных ВПВ следует проектировать из оцинкованных стальных труб по:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"ab58244f-7b02-4257-a44f-ce1e3dd27daa","title":"ГОСТ 10704","resources_path":[]},{"id":"ccf8557e-3b98-485e-8b51-50e8d48e1997","title":"ГОСТ 3262","resources_path":[]},{"id":"b3ca3014-8d91-4a77-bdd3-2ffa2ad9bc7f","title":"ГОСТ 8732","resources_path":[]},{"id":"aef1265c-ac41-4d63-9932-1d3cd33492e4","title":"ГОСТ 8734","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":494,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ccf8557e-3b98-485e-8b51-50e8d48e1997","questions_passed":493,"valid_answers":"ccf8557e-3b98-485e-8b51-50e8d48e1997"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f6fac45b-7a51-48b7-806c-13516e6231db","content":"В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания расстояние между опорными точками должно составлять не более ___ м без дополнительных креплений","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"4bd8a8bf-1b24-496b-8db3-32de44aba5c8","title":"5","resources_path":[]},{"id":"11cfa9ce-4b0b-4622-93ce-df9eb07f194c","title":"6","resources_path":[]},{"id":"09629c58-00d9-4762-b1a6-0e7d147f8caa","title":"3","resources_path":[]},{"id":"f97ae6c8-1ed8-4f63-bc93-6962f93c2089","title":"2","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":495,"questions_statuses":[],"valid_answer":"11cfa9ce-4b0b-4622-93ce-df9eb07f194c","questions_passed":494,"valid_answers":"11cfa9ce-4b0b-4622-93ce-df9eb07f194c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"c42ba2ac-390e-4a21-ab32-36437623c145","content":"Трубопроводы должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"83df7656-1044-4c41-9a9e-c0f442307320","title":"СП 485.1311500","resources_path":[]},{"id":"8f185073-5d89-4802-af80-4085bb6f7afd","title":"СП 75.13330","resources_path":[]},{"id":"7e2f3e4b-e412-47ba-9206-2b5e348c6f56","title":"СП 10.13130","resources_path":[]},{"id":"56c28b3a-e91b-4f1f-b798-f9004aad6f65","title":"СП 8.13130","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":496,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8f185073-5d89-4802-af80-4085bb6f7afd","questions_passed":495,"valid_answers":"8f185073-5d89-4802-af80-4085bb6f7afd"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"880ec86c-710c-44b6-9ba4-ff447e7b6c14","content":"Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями _____из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"b2245f2b-52b2-4db0-a73a-e8798f027f96","title":"СП 485.1311500","resources_path":[]},{"id":"de9fd13e-fc06-4eef-9161-6b91fac9df90","title":"СП 75.13330","resources_path":[]},{"id":"2c0ff6da-8860-40bf-86a2-44871a0fd98d","title":"СП 10.13130","resources_path":[]},{"id":"1dc5936b-0977-4e7a-a3e7-8c9216f403f1","title":"СП 8.13130","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":497,"questions_statuses":[],"valid_answer":"de9fd13e-fc06-4eef-9161-6b91fac9df90","questions_passed":496,"valid_answers":"de9fd13e-fc06-4eef-9161-6b91fac9df90"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"128d5b20-52ea-465b-876c-b07245a92320","content":"В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными и фланцевыми соединениями:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"d17713ce-6fc9-4e5e-a001-e2196cba6314","title":"ГОСТ 10704","resources_path":[]},{"id":"7c3a7163-8cb1-475c-9a62-15718df77ff4","title":"ГОСТ 3262","resources_path":[]},{"id":"125e8189-e8de-4acf-a3dd-df74e8d708da","title":"ГОСТ 8732","resources_path":[]},{"id":"73c995bb-6494-4a51-84ec-a4ea84602130","title":"ГОСТ 8734","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":498,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d17713ce-6fc9-4e5e-a001-e2196cba6314","questions_passed":497,"valid_answers":"d17713ce-6fc9-4e5e-a001-e2196cba6314"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"b321382a-92c4-4d2e-a509-2194a1e93394","content":"В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0e341562-fcd6-4c6f-b26b-5be12ca3b1df","title":"ГОСТ 10704","resources_path":[]},{"id":"9cf09542-eca3-4a45-b6a0-eb3fefcc6819","title":"ГОСТ 3262","resources_path":[]},{"id":"271e4894-abba-4c5b-99d0-a203714b2392","title":"ГОСТ 8732","resources_path":[]},{"id":"18184073-da6e-4ce9-b985-55bc357d74af","title":"ГОСТ 8734","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":499,"questions_statuses":[],"valid_answer":"18184073-da6e-4ce9-b985-55bc357d74af","questions_passed":498,"valid_answers":"9cf09542-eca3-4a45-b6a0-eb3fefcc6819,271e4894-abba-4c5b-99d0-a203714b2392,18184073-da6e-4ce9-b985-55bc357d74af"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a0d23795-7161-4f19-b60a-f7327eea9971","content":"Трубопроводные разъемные муфты могут применяться для труб диаметром не более:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"c0b80d43-eebe-473e-85ff-b4bd14cd33c9","title":"DN 250 включительно","resources_path":[]},{"id":"cf9c8f0e-7905-4b33-9100-be449c5a93c5","title":"DN 200 включительно","resources_path":[]},{"id":"0f461016-4ded-462b-8238-8dd96eae93b4","title":"DN 150 включительно","resources_path":[]},{"id":"8edc3291-5252-49cc-94d6-65490df8ee0f","title":"DN 100 включительно","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":500,"questions_statuses":[],"valid_answer":"cf9c8f0e-7905-4b33-9100-be449c5a93c5","questions_passed":499,"valid_answers":"cf9c8f0e-7905-4b33-9100-be449c5a93c5"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"eb8efab7-cd88-46aa-bd35-f9768ef0a96c","content":"Монтаж стальных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"257cea26-8e14-434e-93da-8feef3a7fd8f","title":"СП 485.1311500","resources_path":[]},{"id":"b12634ca-94c4-4a3d-bf10-76c82d14547d","title":"СП 75.13330","resources_path":[]},{"id":"ecab5ef7-202f-4f55-8f7e-da68a998aa49","title":"СП 10.13130","resources_path":[]},{"id":"e23879d9-68f1-4afd-9dd6-1d4fe280d034","title":"СП 8.13130","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":501,"questions_statuses":[],"valid_answer":"b12634ca-94c4-4a3d-bf10-76c82d14547d","questions_passed":500,"valid_answers":"b12634ca-94c4-4a3d-bf10-76c82d14547d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"752c5579-51cd-4e11-9011-7ce1803da25f","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 18, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0ff3bcde-9b59-4cdb-b0a5-77728c4000d9","title":"не менее 2,5 м","resources_path":[]},{"id":"e53a3631-8f20-44a3-8761-be97e0edf056","title":"не менее 3 м","resources_path":[]},{"id":"ae93cee5-21ff-4d50-9c03-5fa5e4a43f71","title":"не менее 3,5 м","resources_path":[]},{"id":"ddb3a296-b2e1-4ba7-b100-ee315e4e8962","title":"не менее 4 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":502,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0ff3bcde-9b59-4cdb-b0a5-77728c4000d9","questions_passed":501,"valid_answers":"0ff3bcde-9b59-4cdb-b0a5-77728c4000d9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"e4dc78d7-2f29-4033-9700-a2551885c98f","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 25, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"23f9b4b8-eb1e-4f6e-9727-6c73770e71fb","title":"не менее 2,5 м","resources_path":[]},{"id":"8d283e15-5832-4a31-839a-65eb0b6d45ec","title":"не менее 3 м","resources_path":[]},{"id":"5c4c6fea-42da-4fee-a9bb-2dac1fc03b8b","title":"не менее 3,5 м","resources_path":[]},{"id":"c25ddf52-f611-48f3-8e7f-a7a6dc8b82d6","title":"не менее 4 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":503,"questions_statuses":[],"valid_answer":"8d283e15-5832-4a31-839a-65eb0b6d45ec","questions_passed":502,"valid_answers":"8d283e15-5832-4a31-839a-65eb0b6d45ec"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"cfedeaff-2d30-4a42-a089-cdc3ed59cd4c","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 32, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5ec6a665-48bd-405d-9115-a08468f444a8","title":"не менее 2,5 м","resources_path":[]},{"id":"b61b7c65-195a-4cb7-9d9d-9a943188f5e5","title":"не менее 3 м","resources_path":[]},{"id":"5520cda5-b024-469d-8a9d-70632a736b33","title":"не менее 3,5 м","resources_path":[]},{"id":"4c5351ff-19a6-4387-8b56-1898befcb03d","title":"не менее 4 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":504,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5520cda5-b024-469d-8a9d-70632a736b33","questions_passed":503,"valid_answers":"5520cda5-b024-469d-8a9d-70632a736b33"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f9803432-c3f0-45ac-b8bb-2a1a9da3254f","content":"Огнестойкость коробов, каналов или штробов ВПВ должна быть не ниже:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"a2f0ab90-85f2-4ed4-8b7b-a6af3adc50d1","title":"EI 30","resources_path":[]},{"id":"3f286d5e-8ce2-41d8-bc3e-7ccc10af6b76","title":"EI 45","resources_path":[]},{"id":"1ec4e506-1633-4812-8940-fafbf39b541e","title":"EI 15","resources_path":[]},{"id":"9c078ff2-beff-425e-9fbf-2eadf7262776","title":"не регламентируется","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":505,"questions_statuses":[],"valid_answer":"a2f0ab90-85f2-4ed4-8b7b-a6af3adc50d1","questions_passed":504,"valid_answers":"a2f0ab90-85f2-4ed4-8b7b-a6af3adc50d1"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"bf2b2c9a-7977-45bd-9e61-4e9b0bbbaec2","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 40, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"3a9e5bd0-4c41-45a1-9a9f-a0cefbf1e1f5","title":"не менее 2,5 м","resources_path":[]},{"id":"4980ae5c-3876-4aef-8f15-9d140510c3d2","title":"не менее 3 м","resources_path":[]},{"id":"f190f09a-80c1-4380-946d-5e29017daa94","title":"не менее 3,5 м","resources_path":[]},{"id":"5325bc6e-b3e3-4e98-923e-78416406b7ac","title":"не менее 4 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":506,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5325bc6e-b3e3-4e98-923e-78416406b7ac","questions_passed":505,"valid_answers":"5325bc6e-b3e3-4e98-923e-78416406b7ac"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"003ff6e0-027e-4859-9913-46a7f4ae5177","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 45, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"f1e0c641-921c-4b72-b4ee-736a54c93bb3","title":"не менее 4,5 м","resources_path":[]},{"id":"8a0330b2-f6ae-4e5b-939b-cb4b1d5c1e25","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"1281fe14-b814-44e4-9d27-f2d5795f3ef6","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"4cee56f7-2a75-48fe-8ee4-058ad341e844","title":"не менее 7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":507,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f1e0c641-921c-4b72-b4ee-736a54c93bb3","questions_passed":506,"valid_answers":"f1e0c641-921c-4b72-b4ee-736a54c93bb3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3768e27b-ff8e-4550-8773-04942848eb38","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 57, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e76e7a1d-25a8-4ee3-b0f2-873ce857ac7e","title":"не менее 4,5 м","resources_path":[]},{"id":"f7ae719d-fd48-459c-b840-1df1d3ade0ea","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"46e96929-83cd-4bcf-bd8c-f07a6baa3869","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"13fad7ae-3969-4c8b-9259-5b1af2295b1c","title":"не менее 7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":508,"questions_statuses":[],"valid_answer":"f7ae719d-fd48-459c-b840-1df1d3ade0ea","questions_passed":507,"valid_answers":"f7ae719d-fd48-459c-b840-1df1d3ade0ea"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f5569bfa-ca7b-4fb7-a16e-262412980a82","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 108, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"afbb4410-19b3-497c-a7fe-e29981b74fd6","title":"не менее 4,5 м","resources_path":[]},{"id":"62fcee7e-7b02-43a8-9b94-bc49aaa1e7c7","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"64716638-d588-4328-a360-2031115471f3","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"1c92c476-f755-40ea-8778-f551223a168c","title":"не менее 7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":509,"questions_statuses":[],"valid_answer":"64716638-d588-4328-a360-2031115471f3","questions_passed":508,"valid_answers":"64716638-d588-4328-a360-2031115471f3"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"9761bdd3-85c3-4452-8905-bb7a69ebb495","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 140, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"fb5d071c-70c2-405f-b11a-1f5c24051253","title":"не менее 4,5 м","resources_path":[]},{"id":"15ca52a2-67f0-4f75-b0d9-dc3d77b24193","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"0ff3ae67-239d-451a-8b8e-79f43d1811e6","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"6db0e179-5458-43fd-98e0-68d7016c001c","title":"не менее 7 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":510,"questions_statuses":[],"valid_answer":"6db0e179-5458-43fd-98e0-68d7016c001c","questions_passed":509,"valid_answers":"6db0e179-5458-43fd-98e0-68d7016c001c"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"a4e67c03-5c41-4d58-86d1-04f25d20dea4","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 152, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"8ef15ad7-cd5b-4dea-a4f0-50b7633b3473","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"3633332a-fade-4a61-821b-0b3c70c146bf","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"cd525c20-1fb3-4927-99bd-4ef63991ab11","title":"не менее 7 м","resources_path":[]},{"id":"057ffb21-36e9-4a99-be0a-aae556cb3501","title":"не менее 8 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":511,"questions_statuses":[],"valid_answer":"057ffb21-36e9-4a99-be0a-aae556cb3501","questions_passed":510,"valid_answers":"057ffb21-36e9-4a99-be0a-aae556cb3501"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"238e0e70-2bf7-42f6-a752-3f8c7ff7f98d","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 159, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5f8cef25-eda0-4904-965b-18b0a1e35c93","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"7ac22b0e-b417-4153-a37d-da08827f219b","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"0b9ab10a-f558-4985-9ec7-8ab37a7c51f7","title":"не менее 7 м","resources_path":[]},{"id":"94f39549-e9ac-4688-a46f-205771efb5a4","title":"не менее 8 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":512,"questions_statuses":[],"valid_answer":"94f39549-e9ac-4688-a46f-205771efb5a4","questions_passed":511,"valid_answers":"94f39549-e9ac-4688-a46f-205771efb5a4"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"14db662e-d901-4b64-9194-d032c5bfc5b1","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 219, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"e0c2c215-a41a-4480-9ff7-502df65de627","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"eb6c4ade-e19f-4051-b60a-832774c972ed","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"2820f999-6f00-4bc4-90a2-3e70e1a9a4d6","title":"не менее 7 м","resources_path":[]},{"id":"eff2525b-7e5c-427c-9366-1b8fadab7870","title":"не менее 9 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":513,"questions_statuses":[],"valid_answer":"eff2525b-7e5c-427c-9366-1b8fadab7870","questions_passed":512,"valid_answers":"eff2525b-7e5c-427c-9366-1b8fadab7870"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"15c3eea2-a624-4961-a885-59fd8b3b4b20","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 273, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"16c7b09c-a8d6-4179-babd-9cd47a2c95cf","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"c9b4e18d-ed86-4ab9-8719-2dce84e266db","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"a42c16d6-d121-47fd-8e46-73e0e3bf6861","title":"не менее 7 м","resources_path":[]},{"id":"d2aba895-fece-43fa-9d3a-5c2b3a07c8d9","title":"не менее 9 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":514,"questions_statuses":[],"valid_answer":"d2aba895-fece-43fa-9d3a-5c2b3a07c8d9","questions_passed":513,"valid_answers":"d2aba895-fece-43fa-9d3a-5c2b3a07c8d9"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"f596c713-6f42-4989-a33d-7190d64e2a8c","content":"Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 325, должно составлять:  ","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"2d5387d7-68a6-4ef4-8719-0b27cfc43984","title":"не менее 5 м","resources_path":[]},{"id":"2ebfe30a-c263-4a98-839c-2bffafc93c90","title":"не менее 6 м","resources_path":[]},{"id":"b635e3a5-9e32-4ada-8f03-d930d85b6616","title":"не менее 7 м","resources_path":[]},{"id":"c183ca22-1214-4077-8704-172117c8a833","title":"не менее 9 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":515,"questions_statuses":[],"valid_answer":"c183ca22-1214-4077-8704-172117c8a833","questions_passed":514,"valid_answers":"c183ca22-1214-4077-8704-172117c8a833"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"63d324c7-0559-4db2-a0c5-c517169bc8b4","content":"Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами ВПВ и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"03b899d2-359a-46f9-b339-3832f2bd0f29","title":"150 мм ","resources_path":[]},{"id":"83281417-d82c-4f61-aa86-de5a189fbbc2","title":"15 мм","resources_path":[]},{"id":"5255a146-1b9b-4afb-bd73-1fcf21f86203","title":"50 мм","resources_path":[]},{"id":"a8348fe6-85be-4f76-b318-56364d495aea","title":"20 мм","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":516,"questions_statuses":[],"valid_answer":"5255a146-1b9b-4afb-bd73-1fcf21f86203","questions_passed":515,"valid_answers":"5255a146-1b9b-4afb-bd73-1fcf21f86203"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"34600879-2d99-43f8-b268-d10483a3d027","content":"При прокладке неметаллических трубопроводов вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"fe98e1c5-2c30-48a3-94ab-d3402f51934b","title":"0,3 м","resources_path":[]},{"id":"7d85bb68-82e2-4ec3-a0f6-7fad2a38a1bb","title":"0,1 м","resources_path":[]},{"id":"aada7f53-830d-464b-b54d-9a897ccbf9b3","title":"0,4 м","resources_path":[]},{"id":"2109a2d1-9d39-4cb8-b300-2b92b12e5bdb","title":"0,2 м","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":517,"questions_statuses":[],"valid_answer":"7d85bb68-82e2-4ec3-a0f6-7fad2a38a1bb","questions_passed":516,"valid_answers":"7d85bb68-82e2-4ec3-a0f6-7fad2a38a1bb"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"6f4b585c-e56d-431d-a332-16298186fb23","content":"Опознавательная окраска или цифровое обозначение металлических трубопроводов ВПВ должны соответствовать:","resources_path":[],"type":"multiple","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"5dd4ad9a-9d1d-45b2-a584-0a26a6d030d8","title":"ГОСТ 8732","resources_path":[]},{"id":"38a5cbad-6569-4162-a00d-f8c753f7e55f","title":"ГОСТ 8734","resources_path":[]},{"id":"a795f75f-94da-4793-b94e-6e923bed23fe","title":"ГОСТ 14202","resources_path":[]},{"id":"ddd021cb-f6b8-43dd-8192-1d9e418b354d","title":"ГОСТ 12.4.026","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":518,"questions_statuses":[],"valid_answer":"ddd021cb-f6b8-43dd-8192-1d9e418b354d","questions_passed":517,"valid_answers":"a795f75f-94da-4793-b94e-6e923bed23fe,ddd021cb-f6b8-43dd-8192-1d9e418b354d"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"2c8590bf-9b88-40ba-aae6-f0303fdebc4b","content":"Каким должен быть цвет неметаллических трубопроводов ВПВ:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"383d0afe-ba06-4363-8815-138880951b91","title":"серым","resources_path":[]},{"id":"747dc377-b2dc-4fe5-8a69-66699a6010ff","title":"сигнально зеленым","resources_path":[]},{"id":"aef2d5f7-10fc-40e8-897e-a6d8ccd3564f","title":"красным","resources_path":[]},{"id":"7a55a18f-046e-46f0-95d9-37ec643488a4","title":"сигнально синим","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":519,"questions_statuses":[],"valid_answer":"747dc377-b2dc-4fe5-8a69-66699a6010ff","questions_passed":518,"valid_answers":"747dc377-b2dc-4fe5-8a69-66699a6010ff"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"3c06cef8-7a15-4748-a9c8-d61cfaae4e1e","content":"Высота маркировочных надписей на трубопроводах (согласно гидравлической схеме) должны соответствовать требованиям:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"0fba4b70-2ff2-4cdc-9245-3ce161b9e469","title":"ГОСТ 14202","resources_path":[]},{"id":"6f99943a-9e91-420a-a0e6-51abfb72083a","title":"ГОСТ 12.4.026","resources_path":[]},{"id":"6a7fe0ca-48fb-4ff4-809b-88f00f63d6f9","title":"ГОСТ 8732","resources_path":[]},{"id":"f2caedd7-29f2-42e7-9084-33c9cead9e99","title":"ГОСТ 8734","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":520,"questions_statuses":[],"valid_answer":"0fba4b70-2ff2-4cdc-9245-3ce161b9e469","questions_passed":519,"valid_answers":"0fba4b70-2ff2-4cdc-9245-3ce161b9e469"},
{"id":"4e0d6bf6-50f2-4d67-8131-b99b3c4a3f39","current_question":{"id":"4f5e0a32-abb2-4af2-a90c-31e5c2b13b1c","content":"Минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее:","resources_path":[],"type":"single","id_additional":false},"current_answers":[{"id":"fbc86bdf-49a6-4377-8232-26a9989a913f","title":"1,9*10^3 м3/кг","resources_path":[]},{"id":"85c9b978-b655-4469-93ff-f2975bbdd217","title":"1,6*10^3 м3/кг","resources_path":[]},{"id":"a0e9f070-b7a5-4dfd-bfba-011ef5802c5f","title":"1,5*10^3 м3/кг","resources_path":[]},{"id":"e31d6c83-8999-492e-96cc-52c46c7ec4fb","title":"2,4*10^3 м3/кг","resources_path":[]}],"questions_count":521,"question_number":521,"questions_statuses":[],"valid_answer":"e31d6c83-8999-492e-96cc-52c46c7ec4fb","questions_passed":520,"valid_answers":"e31d6c83-8999-492e-96cc-52c46c7ec4fb"}
]
